Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
Чл. 52. (1) Предаването и приемането на
дежурство в смяна се оформя в оперативния
дневник с подписите на двамата дежурни.
(2) Забранява се предаване на дежурство
по време на възникнала авария, както и по
време на извършване на превключвания или
операции за въвеждане/извеждане на основ-
ни съоръжения.
(3) Новопристигналият дежурен персонал е
под разпореждането на лицето, което ръководи
ликвидирането на аварията или извършването
на превключванията.
Чл. 53. Забранява се напускане на дежурс-
тво в смяна без предаване на дежурството на
следващия по график дежурен независимо от
това, дали съоръженията се намират в работа
или резерв.
Чл. 54. (1) Оперативният персонал е длъжен
по време на дежурство в смяната да извършва
периодично обходи и прегледи на съоръжения-
та по предварително определен маршрут.
(2) Периодичността на обходите и обемът
на прегледите се определят с вътрешна инст-
рукция за работното място, като се вземат под
внимание видът и състоянието на съоръжени-
ята, условията и средата, при които работят, и
други фактори.
(3) За обходите се прави запис в оператив-
ния дневник с отбелязване часа на започване и
завършване на обхода.
Чл. 55. (1) При едноличен оглед в електричес-
ки уредби с напрежение до 1000 V се забранява:
1. сваляне на предупредителни табели и ог-
раждения на табла, шинопроводи и тролейни
проводници;
2. влизане зад ограждения;
3. допиране до тоководещи части за отс-
траняване на забелязани нередности или за
други цели.
(2) Разрешава се на персонала, обслужващ
електродвигатели, генератори, компенсатори,
задвижвания на технологични съоръжения и др.
с напрежение до 1000 V, отварянето за преглед
на врати на табла, пускови устройства, пултове
за управление и др., без да се допира до токово-
дещи части и открити апарати.
Чл. 56. (1) Оперативните превключвания в
електрическите уредби на потребителя с посто-
янно дежурство се извършват само от дежурния
оперативен персонал, обслужващ уредбите.
(2) При уредби без дежурен персонал прев-
ключванията се извършват от оперативно-ре-
монтен персонал (бригада), на който са зачис-
лени уредбите.
Чл. 57. (1) В нарежданията, които се дават
на лицата за извършване на оперативни прев-
ключвания, се указва последователността на
операциите.
(2) Нареждането се смята за изпълнено само
след получаване на потвърждение от лицето,
на което е било наредено изпълнението.
Раздел VI
Общи изисквания за безопасност и здраве при
работа
Чл. 58. Не се допуска издаването и изпълне-
нието на нареждания за работа, които противо-
речат на изискванията на този правилник и на
разработените вътрешни инструкции по него.
Чл. 59. Не се допускат до работа лица с явни
признаци на заболяване, в нетрезво състояние
или под действието на опиати.
Чл. 60. Не се допускат до работа без про-
верка на знанията лица, допуснали наруше-
ние или неспазване на изисквания на този пра-
вилник, с отнето удостоверение за квалифи-
кационна група.
Чл. 61. При нещастни случаи с хора, попад-
нали под напрежение, за освобождаването им
от действието на електрическия ток се пред-
приемат незабавни мерки за изключване на нап-
режението, без изчакване.
Чл. 62. (1) Работещите са длъжни да из-
ползват зачислените им лични предпазни
средства и предоставените средства за колек-
тивна защита при извършване на отделните
видове работи.
(2) За работа се ползват само разрешените
защитни средства в Р. България, в изправно
състояние, изпитани по съответния ред и отго-
варящи на нормативните изисквания.
Чл. 63. Не се допуска в среда с повишена опас-
ност за поражение от електрически ток работа с
ръчни електрически инструменти, преносими
лампи и трансформатори, които не са в съответ-
ното изпълнение за работната среда.
Чл. 64. Работите по електрообзавеждането
без изключване на напрежението на тоководе-
щи части или в близост до тях се извършват при
използването на:
1. защитни ограждения на разположените в
близост до работното място други части под
напрежение, към които е възможен случаен
допир;
2. диелектрични боти или диелектрични
килимчета;
3. диелектрични ръкавици или инструменти
с изолирани ръкохватки и стебла;
4. сухи и чисти изолирани инструменти без
видимо външно нарушение на изолацията.
Чл. 65. Не се допуска:
1. доближаването на работещите до части
под напрежение с електроизмерителни клещи,
указатели за напрежение, ръкохватки за пред-
пазители и други на разстояния, които са по-
малки от ограниченията на изолираните части
на тези средства;
2. допирането на изолатори под напрежение
без ползването на защитни средства (ръкави-
ци, боти, килимчета);
3. работата с навити ръкави на работното
облекло;
4. използването на ножовки, пили, метални
метри и др. за работа по части под напрежение;