Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 29

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
3. инсталацията се оборудва със звукова пре-
дупредителна система, в случай че при изгасва-
не на пламъка температурата на стените в ра-
ботното пространство се понижава под 750 °С.
Чл. 187. (1) Всяка свободно стояща горелка
с мощност над 50 kW се оборудва с устройство
за контрол на пламъка.
(2) При мощност на горелката до 50 kW
включително контролирането на пламъка
може да се осъществява от обучен персонал, в
случай че е осигурена възможност за пряко
наблюдение от работното място. Когато пла-
мъкът не може да се контролира постоянно от
работното място, се вгражда устройство за
контрол на пламъка.
(3) При инсталации с повече от една горел-
ка, които не са на режим включване-изключва-
не, не се предвижда устройство за контрол на
пламъка, когато горелките са монтират така,
че пламъкът на една работеща горелка може да
запали съседната, когато последната угасне. В
този случай се монтира една горелка с автома-
тично запалително устройство или със запали-
телна горелка с контролиран пламък, работе-
ща на продължителен режим така, че при отказ
на горелката да се предизвика изключване на
всички горелки.
(4) Когато се изисква и е технологично въз-
можно, функциите по контрол на пламъка мо-
гат да се изпълняват от защитни устройства за
автоматично изключване на горелките, които
дават предупредителен сигнал в случаите на
изключване.
(5) Когато технологично се изисква при ин-
сталации с няколко горелки с единична мощ-
ност до 100 kW включително, аварийното им
изключване може да се замени с устройство за
подаване на звуков и светлинен предупредите-
лен сигнал.
Чл. 188. (1) Конструкцията, разположение-
то и броят на горелките се избират, като се
отчитат топлопроизводителността на агрегати-
те, габаритите, формата и конструкцията на
пещната камера и системата на екраните при
спазване изискванията на БДС EN 746-1 и
БДС EN 746-2.
(2) Конструкцията на горелките трябва да
осигурява пълно завършване на горивния про-
цес в обема на пещната камера при минимални
излишъци на въздуха в целия диапазон на регу-
лиране на налягането.
Раздел VI
Отвеждане на димните газове от промишле-
ни газови инсталации
Чл. 189. (1) Комините и димоходите за от-
веждане на димните газове от промишлени га-
зови инсталации трябва да са негорими.
(2) Димните газове в края на комина се из-
хвърлят с температура над точката на оросява-
нето.
Чл. 190. (1) Фуксовите шибри в котелните
трябва да имат отвори за проветряване на пе-
щите на неработещите котли с диаметър не по-
малък от 50 mm.
(2) Управлението на фуксовите шибри се
извежда на фронта на котлите, като се пред-
виждат фиксатори на положенията “отворено”
и “затворено”.
Чл. 191. На котли и пещи с монтирани вен-
тилатори за димни газове трябва да се предви-
ди защита, изключваща подаването на газ при
изключване на вентилатора.
Чл. 192. При преустройство на котли, пещи
и агрегати, работещи с природен газ, сеченията
на димоходите се определят за нормално от-
веждане на димните газове.
Чл. 193. (1) На пещите и димоходите на га-
зовите агрегати се инсталират взривни клапи с
площ на клапите не по-малка от 0,05 m2.
(2) Взривните клапи се монтират в горните
части на пещите и фуксовете и в места, за които
има вероятност от натрупване на газ, като се
предвиждат специални защитни устройства за
предпазване на обслужващия персонал при за-
действане на клапите.
(3) Взривни клапи могат да не се предвиж-
дат за малки промишлени пещи, изпускащи
продуктите на горенето под чадър или в поме-
щението.
Чл. 194. (1) Отделените димни газове от отоп-
лителните уреди с излъчваща плоскост се из-
хвърлят извън сградата, в която са монтирани.
(2) Отвеждането на димните газове от поме-
щенията за газови уреди тип “А” се извършва
чрез:
1. вентилация чрез термично отвеждане (ае-
рация) на сместа продукти на горене—околен
въздух;
2. механична вентилация;
3. естествена вентилация на въздуха.
(3) При термичното и механичното отвеж-
дане на димните газове от помещението се оси-
гурява отвеждане най-малко по 10 m3/h за kW
топлинна мощност на работещите уреди.
(4) Естествена вентилация се допуска във:
1. помещения с най-малко 1,5-кратен възду-
хообмен за един час;
2. помещения, в които плътността на топ-
линния поток не надвишава 5 W/m3 .
Г л а в а  о с м а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА
СГРАДНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 195. В зависимост от работното наляга-
не сградните газови инсталации заедно с уреди-
те към тях се класифицират съгласно чл. 144.
Чл. 196. Сградната газова инсталация включ-
ва газопроводи, газови уреди и инсталации за
отвеждане на димните газове.