Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
(4) На откритите и незащитените ком­
поненти се извършват подходящи дейности 
за защита от попадане на чужди тела и от 
замърсяване.
Чл. 165. При предаване на управлението 
и контрола на завършените работи по време 
на строителството, монтажа и въвеждането в 
експлоатация от една организация на друга се 
осигурява, че документите, свързани с КСК, 
са проверени за пълнота и точност, че всички 
несъответствия или незавършени работи могат 
да се идентифицират и са решени по начин, 
който няма да повлияе на безопасността.
Чл. 166. Преди началото на въвеждане 
в експлоатация се разработват, въвеждат и 
осигуряват:
1. организационни документи за управление 
на въвеждането в експлоатация;
2. предели и условия при въвеждане в 
експлоатация;
3. експлоатационни инструкции, процеду­
ри за техническо обслужване, изпитвания и 
надзор на КСК, важни за безопасността;
4. документи от системата за управление, 
включително за контрол на измененията;
5. инструкции за действие на персонала в 
случай на авария и вътрешен авариен план 
на ЯЦ;
6. система за физическа защита и система 
за пожарна безопасност;
7. достатъчно персонал, който притежава не­
обходимата квалификация и правоспособност.
Раздел II
Програма за въвеждане в експлоатация
Чл. 167. Експлоатиращата организация 
разработва и изпълнява програма за въвеж­
дане в експлоатация, която обхваща всички 
експлоатационни състояния. Резултатите 
от изпълнението на програмата трябва да 
демонстрират съответствие на характеристи­
ките на КСК, важни за безопасността, и на 
параметрите на технологичните процеси на 
ЯЦ с изискванията на проекта и условията 
на издаденото разрешение на председателя на 
Агенцията за ядрено регулиране за въвеждане 
в експлоатация.
Чл. 168. (1) С програмата за въвеждане в 
експлоатация се осигурява:
1. изпълнение на всички изпитвания, които 
са необходими за демонстриране на съот­
ветствието на изградената ЯЦ с проектните 
изисквания;
2. изпълнение на изпитванията в логична 
последователност;
3. определени са точките на задържане в 
процеса на въвеждане в експлоатация;
4. експлоатационният персонал е обучен 
и процедурите са валидирани.
(2) Изпитванията, провеждани в изпълне­
ние на програмата за въвеждане в експлоата­
ция, не трябва да водят до експлоатационни 
състояния и аварийни условия, които не са 
анализирани в междинния отчет за анализ 
на безопасността.
Чл. 169. (1) Въвеждането на ЯЦ в експлоа­
тация се изпълнява на последователни етапи, 
за които се разработват отделни програми. 
Изпълнението на всеки следващ етап се пред­
хожда от оценка на резултатите от предходния 
етап и потвърждаване на изпълнението на 
поставените цели и проектни изисквания.
(2) Всяка етапна програма описва:
1. последователността, времетраенето и 
логическата връзка между отделните дейности 
на етапа;
2. началното и крайното състояние на етапа;
3. организацията на изпълнение и необхо­
димия персонал;
4. предпоставките за изпълнение на из­
питванията;
5. изискванията за технологична подго­
товка и осигуряване на енергоизточници и 
работни флуиди;
6. критериите за приемливост и за оценка 
на тяхното изпълнение;
7. условията за преминаване към следва­
щия етап.
(3) Етапните програми съдържат график 
и списък на процедурите за изпълнение на 
изпитванията.
Чл. 170. (1) Изпитванията се провеждат 
съгласно писмени процедури, които като 
минимум съдържат изисквания за:
1. въвеждане и извеждане на временните 
изменения, необходими за провеждане на 
изпитването;
2. проверка за изпълнение на предпостав­
ките и началните условия за провеждане на 
изпитването;
3. използваните средства за измерване и 
тяхното калибриране;
4. пределите и условията за провеждане 
на изпитването;
5. средствата за водене на записи за резул­
татите от изпитването;
6. критериите за приемливост на резулта­
тите и техните допустими диапазони;
7. ясни и недвусмислени указания за из­
пълнение на изпитването; 
8. ясни правила при неизпълнение на кри­
териите за приемливост;
9. възстановяване на нормалното състояние 
на ЯЦ след изпълнение на изпитването.
(2) Разработването, утвърждаването, изме­
нението, разпространението и съхранението 
на процедурите за изпитване и отчетните 
документи с резултатите от тях трябва да са 
в съответствие със системата за управление.
Чл. 171. Одобряването на резултатите от 
изпитванията трябва да е така организирано, 
че да се постигнат следните цели:
1. извършено е сравнение на поведението 
на ЯЦ с проектните изисквания;