Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 86

СТР.  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
Резервоари, празни помещения и отделения 
за допълнителни двигатели с минимална или 
никаква опасност от пожар | (10) | | | | | | | 
| | | A-0 [5] | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Спомагателни машинни отделения, багажни 
отделения, товари и др. горивни резервоари и 
др. подобни помещения със средна опасност от 
пожар | (11) | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0 
| A-0 | A-15 |
Машинни отделения и главни камбузи | (12) 
| | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0 | A-60 |
Складови помещения, работилници, килери и 
т. н. | (13) | | | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0 |
Други помещения, в които се съхраняват 
запалителни течности | (14) | | | | | | | | | | 
| | | | A-30 |
Таблица 4.2
Палуби, които не съставляват стъпала в 
основни вертикални зони, нито заграждат хо­
ризонтални зони
Помещения под Помещения над | (1) | 
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 
(11) | (12) | (13) | (14) |
Пунктове за управление | (1) | A-30 | A-30 | 
A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 
| A-0 | A-60 | A-0 | A-60 |
Стълбища | (2) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 
| A-30 |
Коридори | (3) | A-15 | A-0 | A-0 [5] | A-60 | 
A-0 | A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30 
| A-0 | A-30 |
Евакуационни станции и външни аварийни 
изходи | (4) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 | 
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Открити палубни пространства | (5) | A-0 
| A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с ниска опасност от 
пожар | (6) | A-60 | A-15 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Жилищни помещения със средна опасност 
от пожар | (7) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0 
| A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с висока опасност от 
пожар | (8) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0 
| A-15 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 |
Санитарни и други подобни помещения | (9) 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Резервоари, празни помещения и отделения 
за допълнителни двигатели с минимална или 
никаква опасност от пожар | (10) | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 [5] 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Спомагателни машинни отделения, багажни 
отделения, товари и др. горивни резервоари и 
др. подобни помещения със средна опасност от 
пожар | (11) | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 
| A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 [5] | A-0 
| A-0 | A-30 |
Машинни отделения и главни камбузи | (12) 
| A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-60 | A-60 | 
A-60 | A-0 | A-0 | A-30 | A-30 [5] | A-0 | A-60 |
Складови помещения, работилници, килери 
и т. н. | (13) | A-60 | A-30 | A-15 | A-60 | A-0 
| A-15 | A-30 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 |
Други помещения, в които се съхраняват за­
палителни течности | (14) | A-60 | A-60 | A-60 
| A-60 | A-0 | A-30 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
5. Противопожарна цялост на вертикалните 
прегради и палубите в новите кораби, превозващи 
не повече от 36 пътници, и в съществуващите 
кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници 
(правило 27)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПРЕ­
ВОЗВАЩИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ, И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B, ПРЕВОЗ­
ВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ:
5.1 В допълнение към изискванията на спе­
цифични разпоредби, отнасящи се до противо­
пожарната безопасност на преградните стени 
и палубите, съдържащи се на друго място в 
настоящата част, минималната противопожарна 
цялост на вертикалните прегради и палубите е 
описана в таблици 5.1 и 5.2.
При одобряване на структурната противопо­
жарна защита в новите кораби се отчита опас­
ността от пренос на топлина между топлинните 
мостове при пресечните точки и местата, където 
преградните термални съоръжения прекъсват.
5.2 Следните изисквания регулират прилага­
нето на таблиците:
5.2.1 Таблици 5.1 и 5.2 се прилагат съответно 
по отношение на вертикални прегради и палуби, 
които разделят прилежащите помещения.
5.2.2 При определяне на стандартите на 
съответната противопожарна цялост, които се 
прилагат по отношение на разделителните стени 
между прилежащите помещения, тези помещения 
се класифицират в съответствие с техния риск 
от пожар, както е показано в категории (1) – (11) 
по-долу. Наименованието на всяка категория е 
предназначено да бъде по-скоро характеризира­
що, отколкото ограничително. Числото в скоби, 
предхождащо всяка категория, обозначава при­
ложимата колона или ред в таблиците.
(1) Пунктове за управление:
– помещения, които съдържат аварийни из­
точници на енергия и за осветление,
– кабина на щурвала и стая с морски карти,
– помещения за радиооборудването на кораба,
– пожарогасителни помещения, помещения за 
управление на пожара и станции за откриване 
на пожар,
– помещения за управление на двигателния 
механизъм, когато са разположени извън ма­
шинното помещение,
– помещения за централизирано противопо­
жарно аварийно оборудване.
(2) Коридори:
– коридори и фоайето за пътниците и екипажа.
(3) Жилищни помещения:
– помещенията, определени в Глава II-2/А/2.10, 
с изключение на коридорите.
(4) Стълбища: