Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 89

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
Височина на кулата – 40 m.
Еквивалентната изложена площ на повърх­
ността, изчислена в съответствие с приложение А:
Ad = 45 239 m2 (т. A.2).
Cd = 1 за самостоятелен обект (табл. A.1).
Въз основа на горното: ND = 9,05 10-2 в съот­
ветствие с формулата по т. A.2.
Няма свързани линии (NI = 0);
rf = 10-2 (обикновен пожарен риск в съответ­
ствие с табл. В.1 на приложение В);
h = 2 (ниско ниво на паника в съответствие 
с табл. В.2 на приложение В);
Lf = 10-1 (за сгради и външни съоръжения в 
нормално населена територия в съответствие с 
табл. В.3 на приложение В).
След това се правят няколко стъпки, за да се 
стигне до подходящ избор на ниво на мълниеза­
щита с цел спазване на съотношенията по т. 2.4 
на опростената процедура.
Първа стъпка. Не е необходима защита при 
преки попадения (PD = 1 съгласно табл. Б.1 на 
приложение Б).
Изчислява се RD1 = NDPDhrfLf = 18,1 10-5 (таб­
лицата от приложение № 4). Това е повече от 
допустимия риск, който е равен на 10-5 (т. 2.2 на 
опростената процедура).
Следователно е необходима мълниезащита, тъй 
като е налице директен риск RD.
Втора стъпка. Необходима е мълниезащита. 
Опитва се с прилагане на най-ниското ниво на 
защита – ниво IV, за което се променя стой­
ността на PD = 0,2. Това, при равни други усло­
вия, води до ново пресмятане на стойността на
RD1 = 3,62 10-5. Резултатът все още е незадово­
лителен, тъй като тази стойност е по-голяма от 
стойността на допустимия риск.
Трета стъпка. Опитва се с мълниезащита с 
ниво III, което е по-високо от ниво IV. За това 
се променя стойността на PD = 0,1, на която 
съответства RD1 = 1,81 10-5. Резултатът все още 
е незадоволителен, тъй като тази стойност е по-
голяма от стойността на допустимия риск.
Четвърта стъпка. Опитва се с мълниезащи­
та с ниво II. За това се променя стойността на 
PD = 0,05, на която съответства RD1 = 0,9 10-5. Този 
резултат вече е задоволителен.
Заключение. За защита при директни попадения 
на мълнии на разглежданата сграда е достатъчно 
инсталиране на мълниезащитна уредба с ниво на 
мълниезащита II.
Препоръки:
1. Не е необходимо във всички случаи непре­
менно да се преминава последователно през всички 
описани стъпки. С натрупване на практически 
опит изчисленията ще могат да започват с ниво 
на мълниезащита, близко до необходимото.
2. Когато към сградите и външните съоръжения 
има присъединени мрежи за обществени услуги, 
се прилага същата методология, но трябва да се 
изчислят също и NI, както и RI1, и да се варира 
със стойността на P с цел да се намали общият 
риск до стойност, по-малка от допустимата.
Приложение № 5 
към чл. 110, ал. 2
Минимално защитно разстояние при изоли­
рана мълниезащитна уредба
1. Чрез минималното защитно разстояние се 
осигурява защита на хора и на домашни животни 
от образуването на опасни електрически искри 
при пряко попадение на мълния върху мълниеза­
щитната уредба, както и защита на обектите от 
разрушения и пожар.
2. Минималното защитно разстояние (S) се 
определя по формулата:
( )
m
L
S
k
k
k
m
c
i
=
,
където:
ki е коефициент на електромагнитната индукция 
в зависимост от избрания клас на мълниезащит­
ната уредба; стойностите на ki са дадени в табл. 1;
Таблица 1
Клас на мълниезащитната 
уредба
I
II
III и IV
Коефициент ki 
0,1
0,075
0,05
km – коефициент, който зависи от материала 
на изолиращата среда в мястото на изолирането; 
стойностите на km са дадени в табл. 2;
Таблица 2
Материал на изолиращата 
среда
Въздух
Плътен 
материал
Коефициент km 
1,0
0,5
kc – коефициент, който зависи от разпределе­
нието на тока на мълнията при оттичането му в 
земята; kc се определя съгласно т. 3;
L(m) са разстоянията между точките на свързва­
не в мълниезащитната уредба (мълниеприемници, 
токоотводи и заземители) и точките за изравняване 
на потенциалите; разстоянията L(m) се определят, 
както следва:
 – между заземителя и токоотводите и между 
токоотводите и мълниеприемника/ците, когато 
няма междини пръстеновидни проводници за из­
равняване на потенциалите (фиг. 2), като за тези 
случаи L = h;
 – между заземителя и първия пръстенови­
ден проводник за изравняване на потенциалите, 
между два съседни пръстеновидни проводници 
за изравняване на потенциалите и между послед­
ния пръстеновиден проводник за изравняване на 
потенциалите и мълниеприемника/ците (фиг. 3), 
като за тези случаи Li = hi.
3. Коефициентът kc се определя в зависимост от:
 – вида на мълниеприемника, като обхватите 
на стойностите са дадени в табл. 3;
Таблица 3
Тип на мълниеприемника
Коефициент kc
Единична мълниеприемна 
мачта
1,0
Мълниеприемен проводник 
(въже)
0,5 ÷ 1,0 (фиг. 1)
Мълниеприемна мрежа
0,1 ÷ 1,0 (фиг. 2)
 – наличието на пръстеновидни проводници за 
изравняване на потенциалите.