Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
1. да са защитени чрез пароли, ключове, пломби
или други устройства, които не позволяват нерегла-
ментиран достъп до тях на неоторизирани лица;
2. да имат стойности на техническите и метроло-
гичните характеристики в съответствие с изисква-
нията на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответстви-
ето на средствата за измерване, Наредба № 3 от 2004 г.
за устройство на електрическите уредби и електро-
проводните линии и на приложението;
3. при измерване на страна ВН да имат защита от
пренапрежение;
4. да имат възможност за съхраняване на данни,
освен случаите по чл. 3, ал. 2, т. 2.
Чл. 20. (1) Измервателните трансформатори (то-
кови и напреженови) трябва да отговарят на изиск-
ванията за стойности на метрологичните характе-
ристики, посочени в Наредбата за средствата за из-
мерване, които подлежат на метрологичен контрол
и в приложението.
(2) В мрежите средно напрежение и мрежите
високо напрежение всяко място на търговско из-
мерване се захранва от един комплект токови и на-
преженови трансформатори с отделна намотка за
търговско измерване на ТТ и НТ с отделна напреже-
нова верига за търговското мерене съгласно прило-
жението.
(3) Всяко място на измерване за обмен на елек-
троенергия по междусистемен електропровод се за-
хранва от един комплект токови и напреженови
трансформатори с отделни намотки за основния и
контролния електромери на токовите трансформа-
тори и със самостоятелни кръгове за основния и кон-
тролния електромери към намотка мерене на нап-
реженовия трансформатор, свързани към отделни
предпазители.
Чл. 21. (1) Според принципа на действие елек-
тромерите за търговско измерване са индукционни
или статични.
(2) Показанията на електромерите се отчитат
непосредствено или дистанционно.
Чл. 22. Търговското измерване на активна и ре-
активна електрическа енергия се извършва:
1. при трифазни линии—с триелементни елек-
тромери; не се допуска измерване с три еднофазни
електромера;
2. при еднофазни линии—с еднофазни (едноеле-
ментни) електромери.
Чл. 23. (1) Електромерите, които са от статичен
тип, трябва да измерват и записват количествата
активна и реактивна енергия през определени ин-
тервали от време и да ги регистрират в независима
памет, с изключение на тези, отговарящи на услови-
ята по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) Потокът на активна и реактивна енергия се
измерва и регистрира поотделно в двете посоки.
Чл. 24. (1) Измервателната система заедно с при-
лежащите є елементи трябва да постига изисквани-
ята за обща точност, посочени в приложението.
(2) При необходимост данните от измервателни-
те системи могат да бъдат компенсирани за грешки-
те на измервателните трансформатори и съответни-
те връзки към електромера.
(3) Стойностите на компенсацията се записват
от преносното, съответно разпределителното пред-
приятие и трябва да бъдат доказани за обосноваване
на компенсационните критерии. Всички параметри
се запаметяват в регистъра на измервателната сис-
тема.
Чл. 25. Преносното, съответно разпределително-
то предприятие определя необходимостта от обо-
рудване на електромер с вграден часовник с вход за
синхронизация със стандартен часовник. Времето
на електромера се задава според българското стан-
дартно време. Времето на електромерите за измер-
ване на междусистемен обмен се задава по граждан-
ско централно европейско време.
Чл. 26. (1) Преносното, съответно разпределител-
ното предприятие определя необходимостта статич-
ният електромер да има уред за автоматично регис-
триране с енергонезависима памет, която включва
средства за запаметяване на данни за всяко измере-
но количество.
(2) Капацитетът на запаметяващото устройство
трябва да позволява запаметяването на минимум 4
измерени стойности на данни, снемани през интер-
вал от 15 минути, за период 62 дни.
Чл. 27. (1) Измервателната система, включваща
статичен електромер съгласно чл. 24, ал. 1, трябва
да е оборудвана със средства за защита на енергоза-
висимите данни, запаметени в паметта.
(2) Данните се съхраняват в енергонезависима
памет. След загуба на захранване данните, записа-
ни в паметта, се пазят за най-малко 62 дни от нат-
рупаното оперативно време без включено външно
захранване. Всяка операция “четене” не трябва да
изтрива или да променя запаметените измерени
данни.
Чл. 28. (1) Измервателната система, включваща
статичен електромер, трябва да е оборудвана с ин-
терфейсни устройства за вътрешна или външна ко-
муникация, с изключение на тези по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) Измервателната система за измерване на
междусистемен обмен, включваща статичен елек-
тромер, трябва да е оборудвана с интерфейсни уст-
ройства за директно предаване в реално време на
данните от основния и контролни електромери в
диспечерската система SCADA, както и в базата
данни на измервателната система.
(3) Собствениците на измервателните системи
отчитат на място или от разстояние данните от ста-
тичните електромери най-малко веднъж в месеца.
Електроенергийният системен оператор има право
на достъп за периодично отчитане на статичните
електромери по междусистемните електропроводи.
Чл. 29. (1) Отчитането на данни от електромера,
както и частично или пълно параметриране на елек-
тромера, трябва да бъде възможно единствено чрез
достъп при подходящо ниво на сигурност.
(2) Техническата спецификация на формата за
предаване на данни, протоколите, средствата за
проверка за грешки и нивото на сигурност се опре-
делят от собственика на средствата за измерване.
Чл. 30. (1) Вторичните вериги на измервателна-
та система за обекти, присъединени към преносната
мрежа, се изпълняват с екраниран кабел при след-
ните условия:
1. напреженовите вериги (при измерване на всич-
ки нива на напрежение)—с четирижилен кабел;
2. токовите вериги (при измерване на всички нива
на напрежение)—със самостоятелна двойка кабел
за всяка фаза от токов трансформатор до команден
шкаф/клеморед при токовия трансформатор, а от
команден шкаф до клеморед—с четворка кабел;