Държавен вестник, бр. 10, 2016 г., стр. 23

БРОЙ  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
д) анализ на съществуващата система за 
управление на енергопотреблението;
е) изчисляване на енергийните характерис-
тики на сградата и определяне на потенциала 
за тяхното подобряване;
ж) анализ на възможностите за оползотво-
ряване на енергията от възобновяеми източ-
ници и определяне на дела на възобновяемата 
енергия в общия енергиен баланс на сградата; 
3. етап на разработване на мерки за пови-
шаване на енергийната ефективност, по време 
на който се извършват дейностите:
а) изготвяне на списък от мерки с оценен 
енергоспестяващ ефект за повишаване на 
енергийната ефективност;
б) определяне на годишния размер на енер-
госпестяването за всяка мярка, остойностяване 
на единични мерки, подреждане на мерките 
по показател „срок на откупуване“;
в) формиране на пакети от енергоспестява-
щи мерки, определяне на годишния размер на 
енергоспестяването за всеки пакет с отчитане 
на взаимното влияние на отделните мерки 
в пакета, технико-икономическа оценка на 
всеки от пакетите от мерки, определяне на 
класа на енергопотребление, съответстващ 
на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на 
инвестициите за неговото изпълнение; 
г) сравнителен анализ на оценените паке-
ти от мерки и определяне на икономически 
целесъобразния пакет от енергоспестяващи 
мерки за достигане на нормативно определе-
ния минимален клас на енергопотребление по 
скалата на класовете на енергопотребление 
за съответната категория сгради, към която 
сградата принадлежи по предназначение; 
д) избор на пакет от енергоспестяващи 
мерки, съгласуван с възложителя, въз основа 
на който ще бъде издаден сертификатът за 
енергийни характеристики на сградата; 
е) анализ и оценка на количеството спес-
тени емисии CO2 в резултат на разработените 
мерки за повишаване на енергийната ефек-
тивност – оценката се извършва по потребна 
енергия и поотделно за всеки от разработените 
пакети с енергоспестяващи мерки;
4. заключителен етап, по време на който 
се извършват дейностите:
а) изготвяне на доклад и резюме за отра-
зяване на резултатите от обследването;
б) представяне на доклада и резюмето на 
собственика на сградата.
(2) Анализът на възможностите за опол-
зотворяване на енергията от възобновяеми 
източници се извършва по съотношението 
„разход-ползи“ и включва измервания, изчис-
ления и оценка най-малко в следния обем:
1. идентифициране в процеса на обследва-
нето на сградата на енергопреобразуващите 
и енергопреносните системи с потенциал за 
подобряване на енергийните им характерис-
тики чрез оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници;
2. техническа оценка на потенциала за 
оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници в системите за генериране на то-
плина и/или студ в сградата и в системите 
за електроснабдяване; 
3. събиране на информация и определяне 
на видовете възобновяеми източници, нами-
ращи се в близост до сградата, включително 
проучване на данни за наличния потенциал 
на слънчевата енергия за района на местона-
хождение на сградата;
4. оценка на приложимите за сградата 
възобновяеми източници на енергия, систе-
матизиране на информацията за наличния 
им потенциал, анализ на параметрите на 
източниците и оценка на техническите въз-
можности за употребата им като ефективен 
енергиен ресурс в сградата;
5. оценка на енергоспестяващия ефект от 
оползотворяване на приложимите възобно-
вяеми източници и определяне на дела на 
възобновяемата енергия в общия енергиен 
баланс на сградата;
6. определяне на прогнозната стойност на 
инвестициите за оползотворяване на енерги-
ята от възобновяеми източници в сградата;
7. оценка за икономическата целесъ­
образност на инвестициите за инсталиране 
на системи за оползотворяване на енергия 
от възобновяеми източници и препоръки 
към собственика на сградата въз основа на 
резултатите от оценката.
(3) Мерките за повишаване на енергийната 
ефективност следва да са съобразени с пред-
назначението на сградата и да отговарят на 
изискванията на наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 13. (1) Резултатите от обследването за 
енергийна ефективност се отразяват в доклад 
и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. обща информация за историята на 
сградата и собствеността, местоположението 
и адреса, собственика на сградата, лицето, 
отговорно за възлагане на обследването, не-
говата длъжност и данни за контакт; 
2. подробно описание на сградата, включи-
телно режими на обитаване, брой обитатели, 
конструкция, енергоснабдяване, информация 
за извършвани ремонти, когато е приложимо, 
история за извършени предходни обследвания 
и за изпълнени енергоспестяващи мерки, 
когато е приложимо;
3. анализ и оценка на състоянието на 
енергийните им характеристики на сградните 
ограждащи конструкции и елементи;
4. данни и доказателства за извършени 
измервания, анализ и оценка на енергийните 
характеристики при съществуващото състо-
яние на системите за производство, пренос,