Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
(4) Наредбата не се прилага за сгради, 
които са в процес на изпълнение на СМР 
по издадено разрешение за строеж преди 
влизането є в сила. 
§ 5. Тази наредба се издава на основание 
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби 
на Закона за устройство на територията във 
връзка с чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
§ 6. Наредбата влиза в сила три месеца 
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: 
Петя Аврамова
Приложение № 1 
към чл. 15, т. 1
Методика за проектиране и изпълнение на 
контактната конструкция на сграда за защита 
от проникване на радон
1. Конструкциите в контактната зона се 
проектират от издръжлив, с достатъчна якост 
некрехък материал, създаващ подходяща основа 
за хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон, в който могат да се изпълнят уплътнени 
отвори за сградни инсталации.
2. Равнинността на основата трябва да се 
съобрази с вида на използваната хидроизолация. 
Ако равнинността не може да бъде постигната 
с бетоновата основа, повърхността се изравнява 
с покритие от фина замазка с дебелина от 10 
до 25 mm. Ъглите и ръбовете се коригират в 
зависимост от вида на използваната изолация.
3. Контактните конструкции се проектират 
и изпълняват така, че да се ограничи конвекти-
вен въздушен поток от почвата. Контактните 
конструкции не трябва да имат отвори, които 
преминават през цялата дебелина на конструк-
цията, както и неуплътнени фуги.
4. Когато не се изисква изменение на кон-
тактните конструкции за постигане на по-високи 
категории за въздухоплътност в съществуващи 
сгради, не е необходимо съществуващите кон-
струкции да отговарят на изискванията в т. 1 
и 3. В случаите, когато е необходимо такова 
изменение и ремонтът на контактната конструк-
ция е икономически нецелесъобразен (напри-
мер дървени подове върху легло от клинкер, 
силно повредени плочи, поставени върху легло 
от чакъл-пясък, ронливи и силно натрошени 
бетонни плочи), конструкцията трябва да бъде 
отстранена и заменена с нова, която отговаря 
на изискванията, посочени в т. 1 и 2. 
5. Всички пукнатини в контактните кон-
струкции трябва да бъдат поправени, преди да 
се положи хидроизолацията, устойчива на про-
никване на радон. Уплътняването се извършва 
след отстраняване на причините за появяване 
на пукнатините. Преди уплътняване пукнати-
ната трябва да бъде разширена, почистена (за 
предпочитане със сгъстен въздух) и попълнена 
с подходящо лепило.
6. Строителни елементи, керамични и бе-
тонови кухи тела с вертикално ориентирани 
отвори могат да бъдат използвани за стени на 
подземни етажи, стени при цокъла на сградата 
и стени на кухи пространства, ако тези отвори 
са прекъснати на ниво таван над всеки подземен 
етаж или на нивото на пода на първия етаж.
7. Бетонът за настилки се изпълнява с ми-
нимална дебелина от 100 mm, с армировъчна 
мрежа 200 mm/200 mm. Допуска се бетонoвата 
настилка да се изпълни с фибри.
8. Бетонът за настилки се свързва с ивичните 
фундаменти или фундаментите под колони по 
един от следните начини:
а) когато бетоновата настилка завършва в 
основата в точката на свързване на бетона за 
настилки с фундамента, се изпълнява улей, 
който се запълва с гъвкав уплътнител; техно-
логията на свързване трябва да бъде избрана 
в зависимост от вида на гъвкавия уплътнител;
б) когато бетоновата настилка е над основите, 
тя се армира в зоната на контакт с основата с 
горна и долна армировка;
в) когато сградата се фундира върху тънка 
бетонова плоча, служеща и за настилка, под 
носещите стени се изпълняват ивични основи.
9. При ивични основи, по-високи от 400 mm, 
изградени под вътрешните преградни стени, се 
препоръчва да се изпълнят отвори в основите с 
диаметър 50 до 110 mm на разстояние 2 до 3 m. 
Отворите се разполагат възможно най-близо до 
бетоновата настилка. 
Приложение № 2 
към чл. 15, т. 2, чл. 19, т. 1, чл. 40, ал. 2
Методика за проектиране и изпълнение на хид- 
роизолация, устойчива на проникване на радон
1. Хидроизолация, устойчива на проникване 
на радон (хидроизолацията), се проектира така, 
че да отговаря на изискванията на Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпъл-
нение, контрол и приемане на хидроизолации 
и хидроизолационни системи на строежите 
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.) (Наредба № РД-02-20-2 
от 2016 г.) и да е устойчива на хидрофизични, 
механични и корозионни напрежения. 
2. Хидроизолацията се проектира и изпъл-
нява така, че да формира цялостен и непре-
къснат изолационен слой по цялата площ на 
контактната зона. Целостта се постига чрез 
изпълнението на уплътнени фуги и уплътнени 
отвори за сградни инсталации, за които се раз-
работват детайли на проектно решение така, 
че да се осигури газоплътност и водоплътност 
при експлоатацията. Не се допуска фугиране с 
полимерни мембрани със самозалепващи ленти. 
3. Новата хоризонтална хидроизолация на 
контактния етаж, поставена между стените в 
помещенията на съществуваща сграда, трябва 
да бъде плътно свързана със съществуващата 
изолация в контактната зона „подстени“. Когато 
в контактната зона „подстени“ хидроизолацията 
не е изпълнена във фуга под стените или ако 
съществуващата хидроизолация е нарушена, 
проникването на радон през стените и фугите