Държавен вестник, бр. 63, 2014 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  63
5. от 30 до 75 % – при температура на 
въздуха в помещението t ≤ 24 °С.
(3) При абсолютна влажност на външния 
въздух над 12 g/kg се допуска превишаване 
на горните граници на допустимите гранични 
стойности по ал. 2 с не повече от 15 %. 
(4) На постоянни работни места в поме­
щения със значително отделяне на влага 
се допуска през топлия период на годината 
повишаване на допустимата относителна 
влажност на въздуха до 75 %. Температурата 
на въздуха на тези работни места не трябва 
да превишава 28 °С за работа с лека и средна 
тежест и 26 °С за тежка работа независимо 
от температурата на външния въздух.
Чл. 13. (1) Допустимата гранична стойност 
за плътност на потока на топлинно облъчване 
за постоянни работни места е 350 W/m2.
(2) Допуска се пребиваване в работните 
зони на непостоянни работни места с топлинно 
облъчване с плътност на потока над 350 W/m2 
само при задължително използване на средства 
за колективна защита или лични предпазни 
средства за защита от инфрачервено лъчение. 
Раздел III
Задължения на работодателя
Чл. 14. (1) Работодателят е длъжен да оцени 
риска за здравето и безопасността на рабо­
тещите от параметрите на микроклимата на 
работни места в сгради или от неблагоприят­
ните климатични въздействия при работа на 
открито и когато е необходимо, да направи 
съответните измервания. Необходимостта от 
измервания се определя след консултации с 
представителите на работниците и служите­
лите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с 
комитета/групата по условия на труд.
(2) Рискът за здравето и безопасността на 
работещите се оценява съгласно Наредба № 5 
от 1999 г. за реда, начина и периодичността 
на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 
от 1999 г.).
(3) Необходимите измервания на параме­
трите на микроклимата на работни места в 
сгради се извършват по реда на чл. 217 от 
Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изис­
квания за здравословни и безопасни условия 
на труд на работните места и при използване 
на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.; 
изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г.; изм. и 
доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.; 
изм. и доп., бр. 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г. 
и бр. 24 от 2013 г.).
(4) Методите и апаратурата, които се из­
ползват за измерване нивата на параметрите 
на микроклимата на работните места в сгра­
ди, трябва:
1. да отговарят на техническите и метроло­
гичните изисквания към тях съгласно Закона 
за измерванията;
2. да осигуряват измерване на параме­
трите на микроклимата в обхват, посочен в 
инструкциите на производителя и включващ 
оптималните и допустимите норми;
3. да отговарят на определените от про­
изводителя условия за използване, вкл. кли­
матичните, механичните и електромагнит­
ните, както и на изискванията за пожаро- и 
взривоопасност в съответствие с класа на 
функционална пожарна опасност на сградата 
или на части от нея.
Чл. 15. (1) Измерванията на температу­
рата, влажността и скоростта на движение 
на въздуха на работните места се извършват 
най-малко в два последователни дни съот­
ветно през топлия и през студения период 
на годината. 
(2) Допуска се измерванията по ал. 1 да се 
извършват в един ден, но при най-неблаго­
приятни микроклиматични условия, когато:
1. спецификата на производствения про­
цес или режимът на работа не позволяват 
измерванията да се извършат в два последо­
вателни дни;
2. при обичайните работни условия и ор­
ганизация на производствения процес не се 
очаква промяна на параметрите на микро­
климата в два последователни дни.
(3) Работните места в дадено работно по­
мещение, в което ще се извършват измерва­
нията по ал. 1, се определят в зависимост от 
типа на оборудването и разположението на 
работните места спрямо преградните стени на 
помещението (прозорци, врати и др.), както 
и спрямо източниците на топлина, влага и 
въздушни течения в помещението.
(4) Когато работните места не са с ед­
нотипно оборудване и не са с едно и също 
разположение спрямо преградните стени на 
помещението и източниците на топлина, 
влага и въздушни течения, измерванията се 
извършват за всяко работно място поотделно.
(5) Когато работните помещения са с 
еднакво изложение, а работни места в тях 
са с еднотипно оборудване и с едно и също 
разположение спрямо преградните стени на 
помещението и източниците на топлина, влага 
и въздушни течения, измерванията могат да 
се извършват само в едно от тези работни 
помещения/места, като резултатите от из­
мерванията се приемат за валидни за всички 
работни помещения/места от същия тип.
Чл. 16. (1) Измерванията на всеки от па­
раметрите – температура, влажност и скорост 
на движение на въздуха, на определените 
постоянни и непостоянни работни места се 
извършват през равни интервали от време в