Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
(2) При едновременно въздействие на пови-
шеното напрежение върху няколко вида съоръ-
жения допустимото напрежение на цялата уред-
ба се явява най-ниското от нормираните за тези
видове съоръжения.
Чл. 824. (1) Редът на операциите за включ-
ване/изключване на ВЛ с напрежение  400 и
750 kV и за дългите линии на 110 и 220 kV се
определя с вътрешна инструкция, с отчитане на
появата на напрежения над допустимите стой-
ности.
(2) В схемите, където при оперативни включ-
вания е възможно повишаване на напрежението
над 10 %, а при автоматични изключвания над
40 % от най-голямото работно напрежение, за-
дължително се въвежда  автоматика за ограни-
чаване до допустимото ниво и продължителност.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т а
КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 825. Тази глава се прилага при експлоа-
тацията на кондензаторни уредби с напреже-
ние над 1000 V и честота 50 Hz, предназначени
за регулиране на напрежението чрез генерира-
не на реактивна мощност.
Чл. 826. (1) Кондензаторните уредби се екс-
плоатират с автоматично управление на режи-
мите на работа.
(2) Допуска се и ръчно управление на режими-
те на работа, ако може да се осигури зададеното
ниво на напрежение в избрания опорен пункт.
Чл. 827. (1) Кондензаторната уредба (кон-
дензаторната батерия или секция от нея) се
включват към мрежата при напрежение, по-
ниско от номиналното, и се изключват при по-
вишаване на напрежението до 105—110 % от
номиналното.
(2) Не се разрешава експлоатацията на кон-
дензаторната уредба, когато:
1. напрежението на изводите на конденза-
тор от батерията надвиши 110 % от номинално-
то напрежение;
2. токовете в отделните фази се различават
с повече от 10 %.
Чл. 828. (1) Температурата на околния въз-
дух, при която могат да се експлоатират кон-
дензаторните уредби, се определя в съответст-
вие с документацията на производителя.
(2) В случаите, когато температурата на
околния въздух надвишава допустимата за екс-
плоатацията стойност и включената принуди-
телна вентилация в продължение на един час
не понижи температурата, кондензаторната
уредба се изключва.
Чл. 829. (1) При изключване от нормална
работа на кондензаторната уредба повторното
є включване към мрежата е допустимо най-рано
една минута след изключването.
(2) Включването към мрежата на конденза-
торна уредба след изключването є от релейна-
та защита се допуска само след изясняване и
отстраняване на причините, предизвикали из-
ключването.
Чл. 830. (1) Огледи на кондензаторните уред-
би без изключване на напрежението се извърш-
ват най-малко веднъж в месеца.
(2) Текущите ремонти на кондензаторните
уредби се извършват ежегодно.
(3) Средните ремонти на кондензаторните
уредби се извършват в зависимост от техничес-
кото им състояние, режимите и условията на
работа.
(4) Изпитванията на кондензаторните уред-
би се извършват в съответствие с действащите
стандарти и с инструкциите на производителя.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  п ъ р в а
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 831. (1) При експлоатацията на акумула-
торните уредби продължителната им и сигурна
работа се осигурява с поддържане на нормира-
ното ниво на напрежението на шините за пос-
тоянен ток в нормални и аварийни режими.
(2) Експлоатацията по ал. 1 се извършва, като
се спазват изискванията на техническата доку-
ментация на производителите на уредбите, пра-
вилата за безопасна работа и противопожарни-
те строително-технически норми.
Чл. 832. При експлоатацията на акумулатор-
ните батерии се контролират:
1. качеството на електролита (за отворен тип
батерии);
2. изолационното съпротивление на батери-
ята спрямо земята;
3. капацитетът на батерията с ток на 10-ча-
сово разреждане;
4. напрежението на елементите в края на
зареждането и разреждането.
Чл. 833. (1) Акумулаторните батерии се екс-
плоатират в режим на постоянен подзаряд, при
което:
1. подзарядното устройство осигурява ста-
билизация на напрежението на шините на бате-
рията с отклонения не по-големи от 2 % от
номиналното напрежение;
2. подзарядното устройство не  предизвиква
пулсации на шините за постоянен ток, по-голе-
ми от 12 % от номиналното напрежение на аку-
мулаторната батерия.
(2) Напрежението на подзаряд за отделните
елементи на батерията се определя съобразно
техническата документация на производителя
на батерията.
Чл. 834. (1) Статичните изправителни уст-
ройства за зареждане и подзареждане на акуму-
латорните батерии се свързват към мрежата за
променливо напрежение чрез разделителен
трансформатор.
(2) Мотор-генераторните групи за зарежда-
не и подзареждане на акумулаторните батерии
се снабдяват с устройство за изключване при
появата на обратен ток.
Чл. 835. Допуска се при нормални експлоа-
тационни условия напрежението на шините за
постоянен ток, захранващи вериги за управле-
ние, както и устройства за релейна защита, сиг-