Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  43
вид дейност се премахват от корпусите на 
противопожарните уреди.“
3. В ал. 4 думите „краен срок“ се заменят 
с „крайна дата“.
4. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Търговците, извършващи поддържане 
и обслужване на противопожарни системи 
и съоръжения, презареждат стационарните 
пожарогасителни инсталации с пожарога­
сителни прахове, пенообразуватели и въг­
лероден диоксид, за които е удостоверено 
съответствието съгласно наредбата по чл. 17, 
ал. 6 ЗМВР.
(8) Извършеното поддържане и обслуж­
ване по ал. 2 се удостоверява с протокол, 
съдържащ най-малко следната информация: 
наименование на търговеца по ал. 2, адрес 
за кореспонденция, номер на полученото 
разрешение за осъществяване на дейности по 
чл. 3, т. 5, дата на извършеното поддържане и 
обслужване, на кои противопожарни системи 
и съоръжения е извършено поддържане и 
обслужване, вида (напр. тримесечно, шестме­
сечно, годишно и др.) и обхвата (конкретните 
извършени дейности) на извършеното под­
държане и обслужване, резултати, описание 
на извършените ремонтни дейности или не­
обходими такива, извод относно състоянието 
на противопожарната система/съоръжението, 
име, фамилия и подпис на лицето, извърши­
ло поддържането и обслужването, и крайна 
дата за извършване на следващото такова. 
В протоколите за извършеното поддържане 
на пожарните кранове се съдържа и инфор­
мация за номерата на стикерите по ал. 10, 
поставени върху пожарните кранове.“
5. Създават се ал. 10 – 13:
„(10) В допълнение към протокола по 
ал. 8, извършеното годишно и петгодишно 
поддържане на пожарните кранове се удос­
товерява и с отделни (за всяка от дейности­
те), трайно закрепени стикери върху всеки 
пожарен кран, които не трябва да покриват 
маркировките на производителя и не трябва 
да бъдат премахвани до следващата такава 
дейност. Стикерите трябва да бъдат закре­
пени по такъв начин, че при отваряне на 
вратата на касетата на пожарния кран да не 
се нарушава целостта им.
(11) Стикерите по ал. 10 трябва да са 
саморазрушаващи се при опит да бъдат от­
лепени и да съдържат най-малко следната 
информация: индивидуален номер на стикера, 
наименование на търговеца по ал. 2, адрес 
за кореспонденция, номер на полученото 
разрешение за осъществяване на дейности по 
чл. 3, т. 5, вид на извършеното поддържане 
(годишно поддържане или петгодишно под­
държане), дата на извършеното поддържане, 
фамилия и подпис на лицето, извършило 
„СГС“, а след думата „стандарти“ се добавя 
„и стандартизационни документи“;
бб) в буква „б“ думите „т. 20 от“ се за­
личават;
вв) в буква „в“ думата „системи“ се заменя 
с „инсталации“;
гг) буква „е“ се изменя така:
„е) за стационарните пожарогасителни 
инсталации с кондензирани аерозоли – БДС 
EN 15276-2 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Пожарогасителни инсталации с 
кондензирани аерозоли. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддръжка“;“
дд) в буква „ж“ думите „с разпръскване 
на вода“ се заменят със „за разпръскване 
на вода“;
ее) създава се нова буква „з“:
„з) за стационарните пожарогасителни 
инсталации с въглероден диоксид – БДС EN 
17966 „Съоръжения за защита срещу пожар. 
Гасителни системи с въглероден диоксид за 
използване в помещения. Проектиране и 
монтиране“;“
жж) досегашната буква „з“ става буква 
„и“ и се изменя така:
„и) за системите за гласово сигнализира­
не – СД CEN/TS 54-32 „Пожароизвестителни 
системи. Част 32: Планиране, проектиране, 
монтиране, въвеждане в експлоатация, из­
ползване и поддържане на система за гласово 
сигнализиране на тревога“;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. за поддържане на пожарни кранове – в 
съответствие с инструкциите за експлоата­
ция на производителя и при спазване из­
искванията на БДС EN 671-3 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с 
полутвърд маркуч и инсталации с плосък 
маркуч (шланг)“;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Техническото обслужване, преза­
реждането и хидростатичното изпитване на 
противопожарните уреди се удостоверяват 
с отделни (за всяка от дейностите), трай­
но закрепени върху корпусите на уредите 
стикери за извършената дейност, които не 
трябва да бъдат премахвани до следващото 
обслужване. Стикерите не се поставят върху 
маркировката на противопожарните уреди 
съгласно БДС EN 3-7 „Носими пожарогаси­
тели. Част 7: Характеристики, технически 
изисквания и методи за изпитване“ и БДС 
EN 1866-1 „Возими пожарогасители. Част 1: 
Характеристики, експлоатационни изисква­
ния и методи за изпитване“. При извършване 
на техническо обслужване, презареждане 
или хидростатично изпитване стикерите с 
изтекла крайна дата за извършване на същия