Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Г л а в а  ш е с т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ­
РАНЕ НА РЕГУЛИРАЩИ ВОДОНАПОРНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 164. (1) Подземните резервоари, над­
земните резервоари и водонапорните кули 
се проектират за изравняване на разликата 
между водния приток и променливия разход 
на вода, за поддържане на необходимото 
налягане във водоснабдителната система, 
както и за съхраняване на резерв от вода за 
пожарни нужди и на определен резерв от вода 
за аварийни нужди.
(2) Резервоарите по ал. 1 се проектират 
при спазване изискванията на тази наредба 
и на БДС EN 1508 „Водоснабдяване. Изиск­
вания към системите и съставните части на 
резервоарите за вода“.
(3) Допуска се и използването на резервоари, 
изготвени в заводски условия, отговарящи на 
изискванията на ал. 2.
Чл. 165. (1) Типът и местоположението 
на резервоара се определят в зависимост от 
неговото предназначение, експлоатационния 
режим на водоснабдителната система, кате­
горията на обезпеченост на водоподаването, 
качеството на водата и предвижданията на 
действащите устройствени планове, като се 
отчитат топографските условия, хидравлични­
те характеристики на водопроводната система 
и технологичните изисквания.
(2) Резервоарът се предвижда при възмож­
ност в непосредствена близост до водоснаб­
дявания обект за осигуряване на по-голяма 
безопасност, защита от аварии и намаляване 
на загубите на налягане.
(3) При избора на местоположението на 
резервоара се отчитат видът на почвата за 
засипване, покривните покрития и озеленя­
ването с оглед поддържане на територията 
около резервоара.
Чл. 166. (1) За осигуряване на водонеп­
ропускливостта на резервоарите се използва 
бетон с подходящи добавки и се нанасят 
защитни водонепропускливи повърхностни 
слоеве и/или хидроизолационни облицовки.
(2) Резервоарите се проектират така, че да се 
предотврати навлизането на външни води и/или 
на други замърсители през стените, покрива, 
отворите, входовете или през тръбопроводите.
(3) Не се допуска излагане на водата във 
водните камери на дневна светлина.
(4) Входовете и вентилационното оборуд­
ване се проектират така, че водата да е за­
щитена от замърсяване.
(5) За предотвратяване загряването или 
охлаждането на водата се предвижда топлои­
золация, чиито технически характеристики се 
съобразяват с местните климатични условия, 
експлоатационните изисквания и намалява­
нето на кондензацията във водните камери.
(6) При проектирането на водните каме­
ри се осигурява намаляване на „мъртвите“ 
зони чрез подходяща форма на камерата или 
подходящо разполагане на вливните и хра­
нителните тръби, съобразено с капацитета 
на резервоара.
(7) За всяка водна камера се предвиждат 
устройства за самостоятелно почистване и 
вземане на водни проби.
(8) Отворите за достъп в резервоара се 
проектират така, че през тях да могат да се 
транспортират материалите и устройствата 
за почистване, контрол и ремонт.
Чл. 167. (1) Общият работен обем на на­
порно-регулиращите съоръжения се определя 
като сума от регулиращия обем, обема за 
пожарогасене и обема за аварийни нужди.
(2) Регулиращият обем на напорно-регули­
ращите съоръжения се определя в зависимост 
от режима на водоподаване и часовия график 
на потреблението.
(3) Когато няма данни за режима на водо­
подаване и за процентното разпределение на 
потреблението през денонощието, регулира­
щият обем се определя в зависимост от кате­
горията на обезпеченост на водоподаването за:
1. водоснабдителни системи първа катего­
рия – 30 ÷ 50 % от максималното денонощно 
водно количество;
2. водоснабдителни системи втора катего­
рия – 50 ÷ 60 % от максималното денонощно 
водно количество;
3. водоснабдителни системи трета катего­
рия – 60 ÷ 70 % от максималното денонощно 
водно количество;
4. допуска се намаляване на регулиращия 
обем на водонапорните кули, като разликата 
между необходимия и приетия обем се съх­
ранява в черпателния резервоар.
Чл. 168. (1) Обемът на хидрофорите за 
питейно-битови и производствени нужди се 
определя в съответствие с изискванията за 
проектиране на помпено-хидрофорни уредби 
в сградни водопроводни инсталации.
(2) Хидрофори не могат да се използват за 
съхранение на вода за пожарни нужди и вода 
за аварийни нужди.
Чл. 169. (1) Обемът за аварийни нужди се 
определя въз основа на риска от възможни 
аварии в довеждащия водопровод, водов­
земните съоръжения, помпените станции и 
контролните системи, както и на свързаните 
с тези аварии неблагоприятни последствия.
(2) При подаване на вода в напорно-ре­
гулиращото съоръжение по един довеждащ 
водопровод се предвижда необходимият обем 
за съхраняване на водата по време на ремон­
та съгласно категорията на обезпеченост на 
водоподаването и данните в табл. 5.
(3) Времетраенето за възстановяване на 
аварийния запас от вода е от 36 до 48 h.