Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
6.2 най-малко един комплект преносимо обо­
рудване с въздух и пяна с накрайник за въздух 
и за пяна от индукторен тип, който може да се 
свързва с противопожарния тръбопровод чрез 
пожарогасителен шланг, заедно с преносим ре­
зервоар, съдържащ най-малко 20 литра течност 
за пяна, и един резервен резервоар. Накрайникът 
е в състояние да произвежда ефективна пяна, 
подходяща за потушаване на пожар от гориво, 
при норма най-малко 1,5 m3 в минута;
6.3 във всяко едно такова помещение, одобрени 
пожарогасители за потушаване с пяна, всеки с 
капацитет най-малко 45 литра или равностой­
ността му, достатъчни на брой, за да може пя­
ната или нейният еквивалент да се насочва към 
която и да е част от системите под налягане за 
горивото и смазочното масло, трансмисиите и 
другите пожароопасни части. В допълнение има 
достатъчен брой одобрени преносими пожаро­
гасители с пяна или неин еквивалент, които да 
бъдат разположени така, че разстоянието от всяка 
една точка до него не е повече от 10 mM пеша, 
и да има най-малко два такива пожарогасителя 
във всяко такова помещение.
ПРИ НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И 
D С ДЪЛЖИНА, ПО-МАЛКА ОТ 24 M, И СЪ­
ЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
6.4 една от стационарните пожарогасителни 
системи, посочени в точка 6.1, и в допълнение 
във всяко помещение, в което има двигатели с 
вътрешно горене или утаители за течно гориво 
или отделения с гориво, с един пожарогасител с 
пяна с капацитет най-малко 45 литра или екви­
валентни уреди, достатъчно на брой, за да може 
пяната или нейният еквивалент да се насочва 
към която и да е част от системите под налягане 
за горивото и смазочното масло, трансмисиите 
и другите пожароопасни части, и
6.5 един преносим пожарогасител, подходящ 
за потушаване на пожар на гориво за всеки 
746 kW или част от него, в такъв механизъм; 
при условие че не по-малко от две, нито повече 
от два такива пожарогасителя се изискват за 
такова помещение.
Допустимо е използването на стационарна 
система за пожарогасене с пяна с малък кое­
фициент на разширение в зоната на някои от 
шестте подвижни пожарогасителя в съответствие 
с изискванията на настоящите правила.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪ­
ЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B С ДЪЛЖИНА 
24 M И ПОВЕЧЕ:
6.6 Всяко машинно отделение се оборудва 
с два подходящи пожарогасителя с воден прах, 
които могат да се състоят от метална L-образна 
тръба, като дългата страна е с дължина около 
2 mM и може да се свърже към пожарникарски 
шланг, а късата страна с дължина около 250 mm 
разполага с постоянен шланг за воден прах или 
на нея може да се монтира накрайник за воден 
спрей.
ПРИ НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
6.7 Когато се използва нагрято гориво за 
загряване, допълнително може да се изисква 
помещенията с котлите да се оборудват с посто­
янно инсталирано или преносимо оборудване за 
локалните системи за пръскане с водни струи 
под налягане или за разпространяване на пяна 
над и под пода с пожарогасителна цел.
ПРИ НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И 
D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 
2003 Г., С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ; И НОВИ 
КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ 
ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., ЛИЦЕНЗИРАНИ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПОВЕЧЕ ОТ 400 ПЪТНИЦИ, 
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В, ЛИ­
ЦЕНЗИРАНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОВЕЧЕ ОТ 
400 ПЪТНИЦИ:
6.8.1 Машинните отделения от категория „А“ с 
обем над 500 m3, в допълнение на стационарните 
пожарогасителни системи, определени в тази 
точка, се защитават от одобрен тип стационарна 
противопожарна система за локално приложение 
на водна основа или друга равностойна система, 
въз основа на насоките в циркуляр MSC/Circ.913 
на ИМО, „Насоки за одобряване на стационарни 
противопожарни системи на водна основа за 
локално приложение, за употреба в машинни 
отделения от категория „А“.
При периодично необслужвани машинни 
отделения противопожарните системи имат 
възможности за автоматично и ръчно освобож­
даване. В случай на постоянно обслужвани ма­
шинни отделения противопожарната система има 
единствено възможност за ръчно освобождаване.
6.8.2 Стационарните противопожарни системи 
за локално приложение служат да защитават 
райони като следните, без необходимост от 
спиране на двигателя, евакуация на персонала 
или отцепване на помещения:
6.8.2.1 пожароопасните участъци на двигате­
ля с вътрешно горене, използвани за основното 
задвижване на кораба и захранване с енергия,
6.8.2.2 предните страни на котлите,
6.8.2.3 пожароопасните участъци на пещите 
за изгаряне на отпадъци, и
6.8.2.4 пречиствател за нагрято течно гориво.
6.8.3 Активирането на някоя локална пожа­
рогасителна система предизвиква визуална и 
отчетлива звукова сигнализация в защитеното 
помещение и в постоянно обслужваните пунк­
тове. Сигнализацията показва, че конкретните 
системи са активирани. Изискванията към сиг­
нализацията на системата, описани в настоящата 
точка, са в допълнение към, а не заместител на 
системите за откриване и предупреждаване за 
пожар, които се изискват от другите разпоредби 
на настоящата глава 7.
7. Специални изисквания за машинните от­
деления (правило 11)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪ­
ЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.1 Броят на остъклените покриви, вратите, 
вентилаторите, отворите на комините за венти­
лация и други отвори на машинните отделения