Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 25

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
Чл. 163. В помещенията на производствени-
те сгради се допускат газопроводи за налягания
над 0,5 МРа в технически обосновани случаи.
Чл. 164. (1) Газопроводите в производстве-
ните сгради може да се монтират:
1. открито, на разстояние от стената, удобно
за монтаж и експлоатация;
2. в шахти и канали;
3. в бетонови подове или в подовата настилка.
(2) Откритите газопроводи се закрепват с
негорими разглобяеми съединения, върху него-
рими конзоли или висящи конструкции.
(3) Не се допуска неподвижно закрепване на
газопроводите чрез заваряване.
(4) Конструкцията и размерите на шахтите и
каналите за преминаване на газопроводите тряб-
ва да осигуряват:
1. възможност за монтаж и техническо об-
служване на газопроводите;
2. защита от корозия, повреди и замърсяване;
3. естествена вентилация на шахтите и кана-
лите.
(5) Не се предвижда вентилация, когато
шахтите и каналите са изградени от негорими
материали и са плътно запълнени с подходящ
материал.
Чл. 165. (1) Преминаването на газопроводи
през фундаменти, стени и подове се извършва в
защитен кожух.
(2) Газопроводите по ал. 1 не може да увреж-
дат конструкцията на сградата, нейната пожа-
роустойчивост, топло- и звукоизолация.
(3) Пространството между защитния кожух
и газопровода трябва да се запълни с изолиращ
и устойчив на корозия материал.
(4) Обсадните тръби трябва да са газонепро-
ницаем и устойчив на корозия материал.
(5) Не се допуска преминаване на газопро-
води през:
1. трансформаторни постове и електричес-
ки уредби;
2. машинни и помпени помещения;
3. асансьорни шахти и шахти на сметопроводи;
4. димоходи, комини и  стени на комини;
5. вентилационни шахти (отдушници и въз-
духоводи ) и климатични камери;
6. зидарията на котли и пещи;
7. дилатационни и други фуги на сгради.
(6) Не се разрешава прикрепване на газо-
проводите към други тръбопроводи, както и из-
ползването на газопроводите като носеща кон-
струкция на други тръбопроводи и товари.
(7) Не се разрешава използването на газо-
проводите като заземители или елементи на
мълниезащитни инсталации.
Чл. 166. Не се допуска предаване на вибра-
ции на газопроводи, които могат да доведат до
опасни последствия за тях.
Чл. 167. (1) Допуска се монтиране на газо-
проводи за обслужване на котли, пещи и други
агрегати към строителните конструкции, при
условие че якостта на конструкцията е прове-
рена чрез изчисления.
(2) Не се допуска монтиране на газопроводи
в места, изложени на топлинно въздействие на
горещи газове, разтопен или нагрят метал, как-
то и заливане или напръскване с корозионно
активни течности.
Раздел III
Изисквания към помещенията, в които се
монтират промишлени газови инсталации
Чл. 168. Помещенията, в които се монтират
газови уреди и инсталации, се изработват от
негорими строителни материали.
Чл. 169. (1) Помещенията с газови инстала-
ции и уреди трябва да са с вентилация, която
осигурява:
1. пълно изгаряне на газа във всички газови
уреди и съоръжения при едновременната им
работа и отвеждане продуктите на горенето от
тях;
2. подаване най-малко на 1,6 m3/h въздух за
горене на 1 kW обща номинална мощност на
газовите уреди и съоръжения;
3. отвеждане най-малко на 0,5 m3/h въздух на
1 kW обща номинална мощност.
(2) Отворите за отвеждане на въздуха от
помещенията трябва да са по възможност най-
близо до тавана, разположени срещуположно и
по-възможност най-отдалечено от отворите за
приток на свеж въздух, така че да не предизвик-
ват въздушни потоци, които нарушават нормал-
ната експлоатация на газовите уреди.
Чл. 170. Помещенията, в които се монтират
котли, пещи или агрегати, които работят с при-
роден газ, се осигуряват с естествено осветле-
ние.
Чл. 171. (1) Отоплителните уреди с излъчва-
ща повърхност, ползващи въздух за горене от
помещението, може да се монтират в помеще-
ния с обем най-малко 10 m3/kW инсталирана
мощност.
(2) Необходимият въздух за горене се подава
през външни отвори, които се разполагат под
нивото на уредите.
(3) Отоплителни уреди с излъчваща повърх-
ност тип С1, С3, С4 и С5 се монтират при спазва-
не на предписаните от производителя изисква-
ния за минимална височина на монтиране и
разстояния до околните предмети.
 Раздел IV
Газорегулаторни пунктове
Чл. 172. (1) Газорегулаторните пунктове са
съоръжения за понижаване налягането на при-
родния газ с оглед осигуряване на безопасна
експлоатация и работа на автоматичен режим.
(2) Съществуващите ГРП с входящо наляга-
не до 0,6 MPa включително, изградени до влиза-
нето в сила на наредбата, се приравняват към
ГРП с входящо налягане до 0,5 MРa.
Чл. 173. (1) Газорегулаторните пунктове с вхо-
дящо налягане до 0,5 MPa включително могат да
се монтират непосредствено при потребителите
на газ в затворени помещения, покрити прост-