Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
токопроводими части (и/или външни токо-
проводими части) спрямо земя при дефект 
на изолация.
13. „Напрежение при допиране (докосва­
не)“ [(effective) touch voltage] е напрежението 
между токопроводими части при едновре­
менното им допиране от човек или домашно 
животно.
14. „Условна граница на напрежението 
при допиране (докосване)“ (conventional 
touch voltage limit) е максимално допустимо­
то за неограничено време напрежение при 
допиране (докосване) за дадените условия 
на външни въздействия, като правило 50 V 
ефективна стойност при променливо напре­
жение или 120 V при постоянно напрежение 
без пулсации.
15. „Обявено (номинално) напрежение на 
тестова апаратура“ (rated voltage of measuring 
equipment) е напрежението, при което трябва 
да функционира тестовата апаратура и не­
говата стойност трябва да бъде маркирана 
на апаратурата.
16. „Обявено (номинално) измервател­
но напрежение“ (rated measuring voltage) е 
напрежението на измервателните клеми в 
процеса на измерване.
17. „Изходно напрежение“ (output voltage) е 
напрежението на изходните клеми на тестова 
апаратура, при което тази апаратура трябва 
или може да отдава електрическа енергия.
18. „Напрежение при отворена верига“ 
(open-circuit voltage) е напрежението на кле­
мите на тестова апаратура при отсъствие на 
натоварване.
19. „Влияние на напрежението на разпре­
делителната мрежа“ (effects of the distribution 
system voltage) е влиянието, което оказва 
напрежението на разпределителната мрежа 
на функционирането на тестовата апаратура 
и следователно на резултата от измерването.
20. „Външно напрежение“ (extraneous 
voltage) е напрежението, което може да 
възникне при външни въздействия върху 
тестовата апаратура и да повлияе на нейната 
работа, но не може да бъде използвано за 
функционирането на тестовата апаратура.
21. „Ток на късо съединение“ (short-circuit 
current) е токът, протичащ през свързани на 
късо клеми на тестова апаратура.
22. „Свръхток“ е всеки ток, който преви­
шава номиналния ток на натоварване.
23. „Обявена честота“ (rated frequency) е 
честотата, за работа на която е предназна­
чена тестовата апаратура.
24. „Земя“ (earth) е токопроводимата 
маса земя, чийто електрически потенциал 
условно се приема за равен на нула в която 
и да е точка.
25. „Общо съпротивление на заземяване“ 
(total earthing resistance) е съпротивлението 
между главната заземителна/защитна клема 
и земя.
26. „Норма л н и ус лови я“ (reference 
conditions) е съвкупност от зададени стой­
ности и/или диапазони от стойности на 
влияещи величини, при които трябва да бъде 
определяна допустимата неопределеност за 
тестовата апаратура.
§ 2. Наредбата е преминала процедурата за 
обмен на информация в областта на техниче­
ските регламенти по реда на Постановление 
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за 
организацията и координацията на обмена 
на информация за технически регламенти 
и правила за услуги на информационното 
общество и за установяване на процедурите, 
свързани с прилагането на някои национални 
технически правила за продукти, законно 
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 
от 2004 г.), с което е въведена Директива 
98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание 
чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 4 
ЗУТ и отменя Наредба № 3 от 2007 г. за 
технически правила и нормативи за контрол 
и приемане на електромонтажните работи 
(ДВ, бр. 78 от 2007 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца 
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Нанков
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 2 и чл. 50, т. 13
ПРОВЕРК А Н А НЕПРЕКЪСН АТОСТ ТА
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ И 
ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪ­
ОТВЕТСТВИЕ 
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за из­
пълнение на проверката на непрекъснатостта на 
електрически проводници и техни съединения за 
защита срещу поражения от електрически ток и 
за функционални цели, както и на оценката за 
съответствие с изискванията на нормативната 
документация.
1.2. Към електрическите проводници и съеди­
нения за целите на защитата срещу поражения 
от електрически ток се отнасят:
а) защитните проводници, включително 
проводниците за изравняване на потенциалите;
б) връзките на проводниците по буква „а“ с 
достъпните за допиране токопроводими части, 
които подлежат на защита при индиректен 
допир.
1.3. Към електрическите съединения за 
функционални цели се отнасят и тоководещите