Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 87

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
8. влажността на водорода в корпуса на тур-
богенератора с водородно и водородно-водно
охлаждане;
9. нивото на маслото в демпферните резер-
воари и в поплавковите хидрозатвори на турбо-
генераторите;
10. нивото на маслото в маслените вани на
аксиалните и радиалните лагери на хидрогене-
раторите;
11. вибрациите на лагерите и контактните
пръстени на турбогенераторите, на кръстови-
ните и лагерите на хидрогенераторите.
Чл. 657. Показателите за работата на газо-
маслената и водната система на генераторите и
синхронните компенсатори се контролират,
както следва:
1. температурата на точката на оросяване
(влажност) на водорода в корпуса на генерато-
ра—веднъж в седмицата, а при неизправна сис-
тема за индивидуално изсушаване на газа или
при влажност, превишаваща допустимата—вед-
нъж в денонощието;
2. влажността на газа в корпуса на генератор
с водородно-водно охлаждане, автоматично—
непрекъснато;
3. газовата плътност на корпуса на генерато-
ра (денонощна загуба на водород)—не по-ряд-
ко от веднъж в месеца;
4. чистотата на водорода в корпуса на маши-
ната—не по- рядко от веднъж в седмицата чрез
контролни химични анализи и непрекъснато с
автоматичен газоанализатор, а при неизправ-
ност на последния—веднъж на смяна;
5. съдържанието на водород в газовите уло-
вители на намотките и газоохладителите на
генераторите с водородо-водно охлаждане, в
картерите на лагерите, сливните маслопрово-
ди за уплътнението на вала (по въздушна стра-
на), кожусите на линейните и нулевите изводи,
екранираните токопроводи—непрекъснато с
автоматичен газоанализатор, действащ на сиг-
нал, а при неизправност или при липса на такъв
газоанализатор—с преносим газоанализатор
или индикатори—не по-рядко от веднъж в де-
нонощие;
6. съдържанието на кислород във водорода в
корпуса на машината, в поплавковия хидрозат-
вор, в резервоара за продухване и отделяне на
водорода от маслоочистващата инсталация на
генератора—по утвърден график чрез химичен
анализ;
7. показателите за качеството на дестилата
в системата на водното охлаждане на намотки-
те и другите части на генератора—в съответст-
вие с експлоатационната инструкция на гене-
ратора.
Чл. 658. Чистотата на водорода в корпуса на
генераторите се поддържа не по-ниска от:
1. за всички типове генератори/синхронни
компенсатори с директно водородно охлажда-
не независимо от типа—98%;
2. за генератори с индиректно водородно ох-
лаждане при налягане на водорода до 50 kPa—95 %;
3. за генератори с индиректно водородно
охлаждане при налягане на водорода 50 kPa и
по-високо—98%.
Чл. 659. (1) Температурата на точката на
оросяване на водорода при работно  налягане
или на въздуха в корпуса на генераторите е не
по-висока от 15 °С и  остава винаги по-ниска от
температурата на водата на входа на газоохла-
дителите.
(2) Температурата на точката на оросяване
на въздуха в корпуса на генераторите с пълно
водно охлаждане на статорната и роторната
намотка е не по-висока от посочената в експло-
атационната инструкция.
Чл. 660. Съдържанието на кислород във во-
дорода в корпуса на генератора/синхронния
компенсатор при работно налягане и чистота
на водорода 98 %, 97 % и 95 % е не по-високо
съответно от 0,8 %, 1,0 % и 1,2 %, а в поплавко-
вия хидрозатвор, резервоара за продухване и
отделяне на водорода от маслоочистващата
инсталация на генератора—по-високо от 2,0 %.
Чл. 661. (1) Съдържанието на водорода в
картерите на лагерите, сливните маслопрово-
ди за уплътнението на вала (по въздушна стра-
на), кожусите на линейните и нулевите изводи,
екранираните токопроводи не надвишава 1 %.
(2) Не се допуска работата на турбогенера-
тор при съдържание на водород в кожусите на
линейните и нулевите изводи на турбогенера-
тора и екранираните токопроводи, равно или
по-високо от 1 %, а в картерите на лагерите,
сливните маслопроводи за уплътнението на вала
(по въздушна страна)—по-високо от 2 %.
Чл. 662. Колебанието на налягането на во-
дорода в корпуса на генератора/синхронния ком-
пенсатор при номинално налягане на водорода
в корпуса до 100 kPa  е не повече от 20 %, а при
по-високо налягане на водорода се допуска ко-
лебание не повече от 20 kPa.
Чл. 663. (1) Денонощната загуба на водород
в генератора не надвишава 5%, а денонощният
разход с отчитане на продухването—10 % от
общото количество на водорода в корпуса на
генератора при работно налягане.
(2) Денонощният разход на водород в син-
хронния компенсатор  не надвишава 5 % от об-
щия обем на газа в него.
Чл. 664. Налягането на маслото в уплътня-
ващата система при неподвижен и въртящ се
ротор на генератора се поддържа по-високо от
налягането на водорода в корпуса на генерато-
ра. Долната и горната граница на разликата
между наляганията на маслото и водорода са
посочени в паспорта на генератора.
Чл. 665. (1) Pегулаторите на налягане на
маслото (уплътняващо, притискащо, компен-
сиращо) в маслената система за уплътняване
на вала на генератора  са постоянно включени.
(2) Спирателната арматура на маслената
система се пломбира в работното є положение.