Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 99

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  99  
1. помещенията с различен клас на чистота 
да са разделени в съответствие със следните 
принципи:
а) принцип на стесняващия се въздушен 
поток (потокът е насочен от по-чистото към 
по-малко чистото помещение и е със скорост 
не по-малка от 0,2 m/s в мястото на разде-
лението);
б) принцип на пада във въздушното наля-
гане (по-малко чистото помещение е винаги 
с по-ниско/отрицателно налягане спрямо по-
чистото помещение, като падът на налягането 
е най-малко 10 – 15 Ра, но не повече от 20 Ра);
в) принцип на физическата бариера (из-
граждане на непроницаеми бариери между 
помещенията с различна степен на чистота);
2. основните изисквания към чистотата на 
въздуха в помещенията на лечебните заведе-
ния, категоризирани съгласно БДС EN ISO 
14644-1 в зависимост от предназначението и 
особеностите на различните видове помеще-
ния, както и обемът и видът на въздушния 
поток и класът филтри са определени в таб-
лици 2, 3 и 4 на приложение № 6;
3. помещенията от клас на чистота 5 и 
от групи 1 и 2 се вентилират чрез беден на 
турболенции, еднопосочен въздушен поток 
(ламинарен поток), преминаващ през висо-
коефективни въздушни филтри; по целесъо-
бразност такива зони може да се създават и 
в помещенията от групи 3 и 5; в останалите 
помещения чистотата на въздуха се осигурява 
чрез нееднопосочен (турболентен) въздушен 
поток, който при нужда преминава през съ-
ответната филтрация;
4. помещенията от група 1 се проектират 
така, че да отговарят на следните основни 
изисквания:
а) да има изградена защитна зона с тристе-
пенно филтриран (F7 + F9 + H14) еднопосочен 
въздушен поток (ламинарен поток) и съответна 
кратност на въздухообмена; в зависимост от 
класа на чистота третата степен на филтри-
ране може да се осигури с H13;
б) зоната на еднопосочния въздушен поток 
да е с минимална площ от 5,75 до 9 m2 и да 
обхваща операционната маса, инструментал-
ната количка и операционния екип;
в) скоростта на насочения въздушен поток 
да е в границите 0,24 – 0,3 m/s;
г) разделянето на операционната зала от 
околните помещения да се осъществява по-
средством пад в налягането или на принципа 
на стесняващия се въздушен поток;
д) помещенията към операционната зала 
се проектират с подналягане; при транспор-
тиране на материали в херметически затво-
рени стерилизационни контейнери въздухът в 
околните помещения към операционната зала 
се подава през крайно разположени филтри 
най-малко от клас 9;
5. помещенията от група 2 се проектират 
така, че да отговарят на следните основни 
изисквания:
а) да има изградена защитна зона с тристе-
пенно филтриран (F7 + F9 + H14) еднопо-
сочен въздушен поток (ламинарен поток) и 
със съответната кратност на въздухообмена; в 
зависимост от класа на чистота третата степен 
на филтриране може да се осигури с H13;
б) болничното легло да е изцяло в защи-
тената зона на насочения въздушен поток;
в) разделянето на помещенията от група 2 
спрямо околните помещения да се осъщест-
вява посредством пад в налягането, като се 
препоръчва непрекъснат (визуален или авто-
матичен) контрол върху него;
г) входът в помещенията от група 2 да е 
снабден с въздушен шлюз;
6. помещенията от група 3 се проектират 
така, че да отговарят на следните основни 
изисквания:
а) да имат филтрация на въздуха и кратност 
на въздухообмена, осигуряващи съответната 
степен на чистота;
б) по целесъобразност може да бъде изграде-
на защитна зона с тристепенно филтриран (F7 
+ F9 + H14 или H13) еднопосочeн въздушен 
поток (ламинарен поток) и с площ 3,0 – 4,0 m2; 
в) разделянето на операционната зала от 
околните помещения да се осъществява по-
средством стесняващ се въздушен поток или 
на принципа на пада в налягането;
г) обгрижването на пациенти с обширни 
изгаряния в отделенията по термична травма 
да се извършва в локална защитна зона с 
тройно филтриран ламинарен поток;
7. помещенията от група 4 се проектират 
така, че да отговарят на следните основни 
изисквания:
а) да се вентилират по естествен начин, като 
по целесъобразност в отделни случаи може да 
се инсталират локални въздухопречистващи 
системи с филтри от клас 9;
б) в операционните зали за пациенти с 
гнойни и/или анаеробни инфекции е целесъ-
образно да се изгради защитна зона с лами-
нарен въздушен поток както за помещенията 
от група 3;
в) помещенията на приемните отделения 
се категоризират в група 4, с изключение на 
помещенията за малки хирургични операции 
(еднодневна хирургия), които спадат към 
група 3;
г) за достъпа на пациенти със съмнение за 
активна форма на туберкулоза се предвижда 
отделен вход;
8. помещенията от група 5 се проектират 
така, че да отговарят на следните основни 
изисквания:
а) да са оборудвани с активен въздушен 
шлюз на входа/изхода (шлюз с принудително 
подаване на чист въздух); вратите на шлюза