Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
б) задаване на работна точка по активна 
мощност на производствените агрегати на произ-
водители, включително на тези, които осигуряват 
услугата „участие във вторичното регулиране“ в 
съответствие с договорите, сключени с оператора 
на електропреносната мрежа;
в) въвеждане/извеждане във/от работа на 
производствени мощности в съответствие с пла-
нираните графици за производство на електриче-
ска енергия или при възникване на непредвиден 
недостиг/излишък;
г) активиране на предложенията за баланси-
ране, регистрирани на пазара на балансираща 
енергия, с цел възстановяване на планирания 
резерв за вторично регулиране;
д) поддържане на планирания резерв за пър-
вично регулиране в съответствие с договорите 
за допълнителни услуги;
е) промяна на графика по напрежение на 
шините на електрическите централи, присъеди-
нени към преносната мрежа, при отклонения на 
реалния режим от планирания;
ж) активиране на предложенията за балан-
сиране, регистрирани на балансиращия пазар за 
преодоляване на теснините в преносната мрежа;
2. производителите на електрическа енер-
гия трябва да изпълняват задълженията си по 
чл. 145, като:
а) спазват планирания график на производ-
ствените си агрегати по отношение на активната 
мощност и на промените, определени с диспе-
черски разпореждания;
б) спазват планирания график по напрежение 
в мястото на присъединяване към преносната 
мрежа и на промените, определени с диспечерски 
разпореждания;
в) доставчиците на допълнителни услуги 
изпълняват условията на договорите за допъл-
нителни услуги;
г) участниците в пазара на балансираща 
енергия спазват неговите правила и осигуряват 
работата на производствените си агрегати в съот-
ветствие с регистрираните технически параметри;
3. операторът на електропреносната мрежа 
и производителите на електроенергия трябва да 
осъществяват автоматичен надзор за:
а) изпълнението на планираните графици за 
производство на активна електрическа мощност 
и електроенергия и изпълнението на заданията 
от системата за автоматично управление на 
генерацията;
б) изпълнението на графиците по напрежение 
на шините високо напрежение на електрическите 
централи.
Чл. 147. (1) Диспечерските разпореждания 
трябва да бъдат в съответствие със:
1. Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за дейността 
на операторите на електроенергийната система 
и на разпределителните мрежи, както и на 
оперативния дежурен персонал от електрое-
нергийните обекти и електрическите уредби на 
потребителите;
2. Правилата за търговия с електрическа 
енергия.
(2) В процеса на вземане на решения и да-
ване на диспечерски разпореждания операторът 
на електропреносната мрежа трябва да оценява 
следните фактори:
1. разлика между планираното и действител-
ното потребление на електроенергия;
2. разлика между планираните и реалните 
графици за междусистемните обмени по активна 
мощност;
3. регистрирани предложения за балансиране 
от участниците на балансиращите пазари;
4. изменения в декларираната/договорената 
разполагаемост на производствените агрегати на 
производителите на електроенергия;
5. изменения в състоянието на преносната 
мрежа;
6. изменения в състоянието на разпредели-
телните мрежи, които засягат местата на при-
съединяване към преносната мрежа;
7. състояние на съответните видове резерви на 
генериращи мощности, гарантиращи надеждност-
та и качеството на паралелната работа и снаб-
дяването на клиентите с електрическа енергия;
8. реално изпълнение на графиците по напре-
жение на шините на електрическите централи;
9. необходимост от промяна на графиците 
по напрежение на шините на електрическите 
централи, присъединени към преносната мре-
жа, за осигуряване на необходимия резерв от 
реактивна мощност;
10. изменения в графиците на производители с 
комбиниран цикъл на производство на топлинна 
и електрическа енергия;
11. изменения в графиците на производители, 
използващи ВИ за производство на електрическа 
енергия;
12. изменения в планираните графици за 
обмен на електрическа енергия с външни тър-
говски партньори;
13. възникване на смущения в работата на 
електроенергийната система;
14. разпореждания чрез нормативни актове и 
документи съгласно Наредба № РД-16-57 от 2008 г. 
за дейността на операторите на електроенергий-
ната система и на разпределителните мрежи, 
както и на оперативния дежурен персонал от 
електроенергийните обекти и електрическите 
уредби на потребителите;
15. други фактори, които имат отношение 
към качеството и надеждността на работата на 
електроенергийната система.
(3) Диспечерските разпореждания в нормални 
експлоатационни условия трябва да съответстват 
на декларираните/договорените технически ха-
рактеристики на производствените агрегати на 
производителите на електроенергия.
(4) Оперативният персонал на производите-
лите на електроенергия е длъжен да изпълнява 
разпорежданията на диспечера. При неизпълне-
ние на диспечерско разпореждане операторът има 
право да прекрати достъпа на производителя до 
преносната мрежа. В случаите, когато изпълнени-
ето на тези разпореждания би създало опасност 
за здравето и живота на персонала, повреда на 
съоръженията или екологични замърсявания,