Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 65

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
1. електрическите параметри на статора,
ротора и възбудителната система;
2. температурите на намотката и стоманата
на статора и на охлаждащата среда, в това число
на съоръженията от системата за възбуждане;
3. температурата на всички лагери;
4. налягането на дестилата, в това число
разликата на налягането вход-изход във фил-
трите, специфичното съпротивление и разхода
на дестилат през намотките и другите активни
и конструктивни части;
5. налягането и чистотата на водорода;
6. налягането и температурата на маслото,
както и разликата в налягането на маслото и
водорода в уплътненията на вала;
7. плътността на системата за водно охлаж-
дане на намотките;
8. влажността на водорода в корпуса на тур-
богенератора с водородно и водородно-водно
охлаждане;
9. нивото на маслото в демпферните резер-
воари и в поплавковите хидрозатвори на турбо-
генераторите;
10. нивото на маслото в маслените вани на
аксиалните и радиалните лагери на хидрогене-
раторите;
11. вибрациите на лагерите и контактните
пръстени на турбогенераторите, на кръстови-
ните и лагерите на хидрогенераторите.
Чл. 557. Периодичността на отчитане/измер-
ване и определяне на показателите на газо-мас-
лената и водната система на генераторите и
синхронните компенсатори, намиращи се в ра-
бота или в резерв, се определя в експлоатаци-
онните инструкции, както следва:
1. за температурата на точката на оросяване
(влажност) на водорода в корпуса на генерато-
ра—веднъж в седмицата, а при неизправна сис-
тема за индивидуално изсушаване на газа или
при влажност, превишаваща допустимата—вед-
нъж в денонощието;
2. за влажността на водорода в корпуса на
генератор с водородно-водно охлаждане се кон-
тролира автоматично—непрекъснато;
3. за газовата плътност на корпуса на гене-
ратора (денонощна загуба на водород)—веднъж
в месеца;
4. за чистотата на водорода в корпуса на
машината—веднъж в седмицата чрез контрол-
ни химични анализи и непрекъснато с автома-
тичен газоанализатор, а при неизправност на
последния—веднъж на смяна;
5. за съдържанието на водород в картерите
на лагерите, в кожусите на шинопроводите,
линейните и нулевите изводи—непрекъснато с
автоматичен газоанализатор, действащ на сиг-
нал, а при неизправност или при липса на такъв
газоанализатор—с преносим газоанализатор
или индикатор—веднъж в денонощието;
6. за съдържанието на кислород във водоро-
да в корпуса на машината, в поплавковия хид-
розатвор, в продухвателния резервоар и във
водородоотделящия резервоар на маслоочист-
ващата инсталация на генератора—по утвър-
ден график чрез химичен анализ;
7. за специфичното съпротивление на дести-
лата в системата на водното охлаждане на на-
мотките и другите части на генератора—вед-
нъж в месеца, а при неизправност на прибора,
действащ на сигнал—в съответствие с експло-
атационната инструкция.
Чл. 558. Чистотата на водорода, използван в
генераторите, не може да бъде по-ниска от:
1. в корпуса на генератор с непосредствено
водородно охлаждане и на синхронни компен-
сатори, независимо от типа—98 на сто;
2. в корпуса на генератор с косвено водород-
но охлаждане при свръхналягане на водорода
до 50 kPa—95 на сто, а при 50 kPa и по-високо—
98 на сто.
Чл. 559. (1) Температурата на точката на оро-
сяване на водорода в корпуса на генератора при
работно налягане не може да бъде по-висока от
15 °С и винаги трябва да е по-ниска от температу-
рата на водата на входа на газоохладителите.
(2) За генератори с водно охлаждане на ста-
торната и роторната намотка температурата на
точката на оросяване се посочва в инструкция-
та на завода производител.
Чл. 560. Съдържанието на кислород във во-
дорода в корпуса на генератора/синхронния
компенсатор при работно налягане и чистота
на водорода съответно 98 на сто, 97 на сто и 95
на сто не може да бъде повече от 0,8 на сто, 1,0
на сто и 1,2 на сто, а в поплавковия хидрозат-
вор, в резервоара за продухване и във водоотде-
лителния резервоар на маслоочистващата инс-
талация на генератора—не повече от 2 на сто.
Чл. 561. (1) Съдържанието на водород във
ваните на лагерите, кожусите на линейните и
нулевите изводи на турбогенератора и шино-
проводите към блочния трансформатор не може
да бъде над 1 на сто.
(2) Забранява се работата на турбогенератор
при съдържание на водород в кожусите на ли-
нейните и нулевите изводи на турбогенератора
и шинопроводите, равно или по-високо от 1 на
сто, а в маслопроводите и маслените вани на
лагерите—по-високо от 2 на сто.
Чл. 562. Колебанието на налягането на во-
дорода в корпуса на генератора или синхрон-
ния компенсатор не трябва да превишава при
номинално свръхналягане на водорода в корпу-
са до 100 kPa—20 на сто, а над 100 kPa—±20 kPa.
Чл. 563. (1) Денонощната загуба на водород
в генератора не може да надвишава 5 на сто, а
денонощният разход с отчитане на продухване-
то—10 на сто от общото количество на водорода
в корпуса на генератора при работно налягане.
(2) Денонощният разход на водород в син-
хронния компенсатор не може да надвишава 5
на сто от общия обем на газа в него.
Чл. 564. Налягането на маслото в уплътня-
ващата система при неподвижен и въртящ се
ротор на генератора трябва да бъде по-голя-
мо от налягането на водорода в корпуса на
генератора. Долната и горната граница на раз-
ликата между наляганията на маслото и во-
дорода се посочват в инструкцията на завода
производител.