Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
неочакваното прекъсване на чиято верига може 
да причини опасност или повреда. Примери за 
такива случаи са:
• възбудителни вериги на въртящи машини;
• захранване на вериги за повдигателни 
електромагнити;
• вторични вериги на токови трансформатори;
• вериги, които захранват средства и системи 
за пожарогасене;
• схеми, предоставящи услуги за безопасност 
(аларми срещу крадци, аларми за наличие на 
газ и подобни).
В такива случаи може да се предвиди аларма 
за претоварване.
3.4. Защита срещу претоварване на паралелно 
свързани проводници
Когато едно устройство за защита срещу 
претоварване защитава няколко паралелно свър-
зани проводници, във веригите на паралелните 
проводници не трябва да има отклонения или 
устройства за разединяване или превключване.
3.4.1. Равномерно разпределение на токовете 
между паралелните проводници
Когато едно устройство за защита срещу 
претоварване защитава няколко проводника, 
свързани паралелно, и токовете в тези провод-
ници са равни, като стойност за IZ, използвана 
в т. 3.1, се приема сумата от продължително 
допустимите токове на различните проводници.
3.4.2. Неравномерно разпределение на токовете 
между паралелните проводници
Когато използването само на един проводник 
на фаза е нерационално и токовете в паралел-
ните проводници не са равни, разчетният ток 
и изискванията за защита срещу претоварване 
за всеки проводник трябва да се разглеждат 
индивидуално.
Приема се, че токовете в паралелни провод-
ници са неравни, когато разликите между които 
и да е токове превишават 10 % от разчетния ток 
за всеки проводник.
4. Защита срещу токове на късо съединение
4.1. Определяне на проспектните (очакваните) 
токове на късо съединение
Проспектните (очакваните) токове на късо 
съединение трябва бъдат определени за всички 
възлови точки на веригата. Определянето може да 
бъде направено чрез изчисления или измервания.
Проспектните стойности на токовете на късо 
съединение в точката на присъединяване на 
захранването (въвода) могат са бъдат получени 
от доставчика на електроенергия.
4.2. Места за инсталиране на устройства за 
защита срещу токове на късо съединение
Устройства за защита срещу токове на късо 
съединение трябва да се инсталират в точките, 
където намаляването на площта на напречното 
сечение на проводниците или други изменения 
водят до промяна на стойностите на продъл-
жително допустимите токове на проводниците, 
с изключение на случаите, дадени в т. 4.2.1, 
4.2.2 или 4.3.
4.2.1. Различните случаи, разглеждани в т. 4, 
не се отнасят за уредби, разположени в пожаро-
опасни или експлозивоопасни зони или където 
изисквания за специални уредби и места за 
тяхното разполагане се определят от специални 
условия. Устройство за защита срещу късо съеди-
нение може да бъде разположено допълнително 
към посоченото в т. 4.2 при следните условия.
В частта на проводника между точката на 
намаляване на площта на напречното сечение 
или друго изменение и мястото на инсталиране 
на защитното устройство не трябва да има ни-
какви отклонения или инсталационни контакти 
и тази част на проводника трябва:
a) да не превишава 3 m по дължина,
б) да е изпълнена така, че да е сведен до ми-
нимум рискът от възникване на късо съединение.
4.2.2. Устройство за защита срещу токове 
на късо съединение може да бъде инсталирано 
от страната на захранването, преди участъка с 
намалено сечение или с други изменения, при 
условие, че има експлоатационна характеристи-
ка, която осигурява защита на електрическата 
инсталация, разположена на страната на товара 
(натоварването), от токове на късо съединение в 
съответствие с изискванията на т. 4.5.2.
4.3. Случаи, при които не се изисква инста-
лиране на устройства за защита срещу токове 
на късо съединение
Не се изисква инсталиране на устройства за 
защита срещу токове на късо съединение, когато 
едновременно се изпълняват следните условия:
– монтажът на електрическата инсталация се 
извършва така, че е сведен до минимум рискът 
от късо съединение;
– електрическата инсталация не се разполага 
в близост до горими материали.
Устройства за защита срещу късо съединение 
може да не се инсталират за:
a) проводници, свързващи генератори, прео-
бразуватели, изправители, акумулаторни батерии 
със съответните панели за управление, на които 
са разположени защитни устройства;
б) вериги, където разединяването може да 
предизвика опасност за работата на уредбата 
(виж т. 3.3.3);
в) определени измервателни схеми;
г) когато доставчикът на електроенергия е 
инсталирал едно или повече защитни устройства 
за защита срещу късо съединение на въвода в 
уредбата от страната на захранването и гарантира, 
че тази защита осигурява защита на частта от 
уредбата между въвода и главната разпредели-
телна точка на уредбата, след която се осигурява 
допълнителна защита срещу късо съединение.
4.4. Защита срещу токове на късо съединение 
на паралелно свързани проводници
Едно защитно устройство може да защи-
тава паралелно свързани проводници срещу 
къси съединения във веригата при условие, че 
експлоатационните характеристики на това ус-
тройство гарантират неговата ефективна работа, 
ако възможната най-тежка повреда настъпи в 
най-неблагоприятния случай в един от паралел-