Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 33

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33   
(3) Уплътняващите външни и вътрешни 
врати и прозорци за защита срещу достъп на 
външен въздух в технологичните помещения 
се определят по проект на част „Архитектура“ 
при спазване изискванията на действащите нор­
мативни актове и на технологичното задание.
(4) Принудителната нагнетателно-смука­
телна вентилационна инсталация на защитени­
те срещу достъп на околния въздух помещения 
(съоръженията) се проектира в част „ОВиК“ 
в зависимост от температурата, въздухобмена 
и относителната влажност на въздуха по тех­
нологично задание. Отворите за постъпване 
на външен въздух се проектират с въздушен 
пречистващ филтър (защитен детоксикиращ 
абсорбционен филтър, базиран на активен 
въглен или друг високоефективен въздушен 
филтър) за пречистване на постъпващия в 
съоръжението външен атмосферен въздух. 
(5) Технологичните отпадъчни води се 
пречистват съгласно изискванията на тази 
наредба.
(6) Утайките от пречиствателната станция 
за питейни води, проектирани да работят 
в условия на инцидентно замърсяване на 
околната среда, се събират на предварително 
определени места на площадката в съответ­
ствие с изискванията на нормативните актове 
за управление на отпадъците.
Чл. 198. (1) В технологията за пречистване 
на водите в пречиствателните станции, които 
ще работят при условията на инцидентно за­
мърсяване на околната среда и изискванията 
на чл. 189, се предвижда:
1. повишаване на дозите на използваните 
реагенти, както и времето за техния контакт 
с пречистваната вода съобразно определеното 
несъответствие на концентрациите на инци­
дентните замърсители по данните по чл. 188, 
ал. 2 спрямо характерните стойности за водата 
във водовземните съоръжения и съгласно 
указанията на производителя;
2. възможност за работа на допълнителни 
дозиращи устройства за подаване на повишени 
количества на разтвори на реагенти в точката 
за вливане в пречистената вода в съответствие 
с т. 1, включително цеховете за хлориране;
3. възможност за замяна на традиционните 
инертни филтриращи материали с филтриращи 
материали, които имат по-добри сорбционни 
свойства съгласно стандартите, посочени в 
приложение № 3 от настоящата наредба и 
добрата практика в тази област, с оглед се­
лективно сорбиране на замърсителите;
4. площи за реагентите по т. 1 и филтърни 
материали по т. 3 като запас за продължи­
телността на работа на ПСПВ в условия на 
инцидентно замърсяване на околната среда 
според данните по чл. 188, ал. 2 и в допълне­
ние към определените площи на складовете 
за реагенти и филтърни материали за работа 
на ПСПВ при нормални условия.
(2) За работата на ПСПВ в условия на 
инцидентно замърсяване на околната среда 
се предвижда увеличаване на потребление­
то на електрическа енергия за работата на 
допълнителни дозиращи и други устройства, 
осигурено чрез електрозахранване от два неза­
висими източника на електрическа енергия по 
проект на част „Електрическа“ при спазване 
изискванията на действащите нормативни 
актове и на технологичното задание.
(3) Техническите мерки по предходните 
алинеи се определят с инвестиционния проект 
на пречиствателната станция, като в указа­
нията за техническа експлоатация на стан­
цията се включват и технологични указания 
за експлоатация при условия на инцидентно 
замърсяване на околната среда.
(4) Не се допуска на изхода на пречиства­
телната станция и на крана при потребителя 
да се подава питейна вода, съдържаща остатъ­
ци от реагенти, използвани по реда на ал. 1, 
в стойности над максимално допустимите 
съгласно Наредба № 9 от 2001 г.
Чл. 199. В случаите, когато за съществува­
ща ПСПВ не са предвидени мерки за работа 
при условията на инцидентно замърсяване 
на околната среда, се предвижда възможност 
за аварийно присъединяване на специали­
зирани мобилни пречиствателни станции, 
осигуряващи количество на пречистените 
води по чл. 189.
Г л а в а  о с м а
ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНСТРУК­
ЦИИ И ИНСТАЛАЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛ­
НИТЕ СИСТЕМИ
Раздел І
Площадки
Чл. 200. Площадките на пречиствателните 
станции и съоръженията на водоснабдител­
ните системи се проектират при спазване на:
1. правилата и нормативите за отделните 
видове територии и устройствени зони;
2. изискванията за проектиране на санитар­
но-охранителните зони и хигиенните изиск­
вания за здравна защита на селищната среда;
3. изискванията на технологията за пречист­
ване на водите (за пречиствателните станции);
4. геоложките, хидрогеоложките условия 
и др.
Чл. 201. (1) Площадките по чл. 200 се из­
граждат по възможност върху:
1. пустеещи и слабопродуктивни терени, 
когато има такива;
2. терени с наклон, осигуряващ грави­
тачното движение на пречистените води и 
гравитачното отводняване на отпадъчните и 
повърхностните води;
3. незаливаеми терени.