Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 88. (1) Черпателните и високо разполо-
жените резервоари се проектират, както следва:
1. водонепропускливи;
2. от строителни продукти, предназначени
за контакт с питейна вода;
3. корозионноустойчиви или с подходящо
корозионноустойчиво покритие, предназначе-
но за контакт с питейна вода;
4. топлоизолирани;
5. защитени срещу светлина и насекоми;
6. с осигурен достъп до резервоара по време
на експлоатация.
(2) Във високо разположените резервоари
се предвиждат напречни перфорирани пре-
гради за предотвратяване на вълнението при
земетресение.
 (3) За подземните черпателни резервоари
се предвиждат системи за откриване на течове.
(4) При проектирането на стоманобетонни
резервоари за всички тръби, преминаващи през
стените и дъното на резервоара, се предвиж-
дат салници, които се монтират при изпълне-
нието на кофража на резервоара преди излива-
нето на бетона.
Чл. 89. (1) За предотвратяване преливане-
то на резервоара се проектира преливно-от-
точна система.
(2) Вътрешният диаметър на преливната
тръба се проектира по-голям от диаметъра на
вливната тръба.
(3) Преливната тръба се свързва с канализа-
цията чрез прекъсване на водната струя със
свободно изтичане във въздушна среда при спаз-
ване изискванията на БДС EN 1717.
(4) Високо разположените резервоари се про-
ектират в самостоятелно отводнени вани за
предпазване от наводняване при преливане,
земетресение или нарушаване на водонепропус-
кливостта.
Чл. 90. (1) На всяка вливна тръба се пред-
вижда плувак-вентил или подобно действащо
устройство, както и спирателен кран преди него.
(2) Водовземането от резервоара се проек-
тира с водовземна тръба. За водопроводната
инсталация за студена вода водовземането се
предвижда в най-ниската точка на регулиращия
обем на резервоара.
(3) На всяка водовземна тръба се предвижда
спирателен кран.
(4) Резервоарите с обем над 1000 dm3 се про-
ектират с две камери или като два отделни ре-
зервоара за случаите на ремонт и поддръжка.
Чл. 91. (1) При определяне обема на черпа-
телните и високо разположените резервоари се
вземат мерки за предотвратяване застоя на
водата.
(2) При проектиране на два или повече ре-
зервоара не се допуска циркулация на водата
между резервоарите.
(3) Регулиращият обем на високо разположе-
ните резервоари за всеки отделен случай се оп-
ределя в зависимост от часовите или денонощ-
ните (сумарните) графици на водопотребление-
то и притока на вода от захранващия водопрово-
ден клон на водоснабдителната система.
Г л а в а  с е д м а
ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА
ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 92. (1) При проектирането на сградната
инсталация за гореща вода за битови нужди и
на инсталацията за циркулационна вода се спаз-
ват следните изисквания:
1. осигуряване на нормално подаване на го-
реща вода за битови нужди с изискваната тем-
пература до всички водочерпни кранове;
2. свеждане до минимум на утаяването и
застояването на водата за предотвратяване раз-
витието на бактерията Legionella и на други
опасни микроорганизми в аерозоли;
3. прилагане на енергоефективни мерки при
експлоатацията.
(2) Падът на температурата в инсталацията
за гореща вода за битови нужди е до 5 К.
(3) Водопроводната инсталация за гореща
вода за битови нужди се проектира с осигурена
възможност за изпитване, почистване и хими-
ческа обработка.
(4) В заведенията за обществено хранене и
на други места, където е необходима гореща
вода с по-висока температура, се предвиждат
местни водонагреватели към инсталацията за
гореща вода за битови нужди.
(5) Не се допуска инсталацията за гореща вода
за битови нужди да се използва за отопление.
Чл. 93. (1) Инсталацията за гореща вода за
битови нужди се проектира така, че във всички
нейни участъци да се поддържат температури,
които не благоприятстват развитие на бакте-
рията Legionella.
(2) Изчислителната максимална температу-
ра на водата след водонагревателите за сгради
с централно битово горещо водоснабдяване се
съгласува с топлоснабдителното предприятие.
(3) Минималната температура на водата в
главния хоризонтален циркулационен клон до
водонагревателя е 55 °С, като при недостатъч-
ни температури по ал. 2 тя може да е по-нис-
ка, но не по-малко от 50 °С, при осигурени
мерки срещу развитието на бактерията
Legionella.
(4) В детските заведения температурата на
горещата вода за битови нужди в местата на
потребление не трябва да надвишава 38 °С, а
в лечебните заведения, училищата и домове-