Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  11
атмосфери“ и БДС EN 60079-10-2 „Експлозив-
ни атмосфери. Част 10-2: Класификация на 
райони. Горивни прахови атмосфери“.
(4) В местата, в които е определено, че е 
възможно образуване на експлозивна атмос-
фера, се проектират съоръжения и системи за 
защита, отговарящи на изискванията на Наред-
бата за съществените изисквания и оценяване 
на съответствието на съоръжения и системи 
за защита, предназначени за използване в 
потенциално експлозивна атмосфера, приета с 
Постановление № 47 на Министерския съвет 
от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.), съобразени 
с параметрите на експлозивната атмосфера. 
(5) Зависимостта между категорията на 
съоръженията по ал. 4 от група II и възмож-
ността за приложението є в различните зони 
се определя съгласно таблица 1
Таблица 1
Ка-
тего-
рия
Предназначена 
за вид експло-
зивна атмосфера
Предназ-
начена за 
зона
Също при-
ложими в 
зона
1
смес газ/въздух 
или пара/въздух 
0
1 и 2
1
смес горим прах/
въздух 
20
21 и 22
2
смес газ/въздух 
или пара/въздух 
1
2
2
смес горим прах/
въздух 
21
22
3
смес газ/въздух 
или пара/въздух 
2
-
3
смес горим прах/
въздух 
22
-
Чл. 42. (1) Когато в инвестиционния про-
ект е определено, че в местата, където се 
произвеждат или съхраняват ОБВВПИ, не е 
възможно образуване на експлозивна атмос-
фера, електрическите съоръжения, уредби 
и инсталации се предвиждат с минимална 
степен на защита IP 54. 
(2) Описанието на степените на защита на 
електрообзавеждането, осигурени от обвив-
ката (срещу достъп до опасни части, срещу 
проникване на твърди чужди тела и на вода), 
е съгласно приложение № 9.
Чл. 43. Електрозахранването на строежи 
за ОБВВПИ се проектира в зависимост от 
установените рискове и определените мерки 
в заданието за проектиране, както и изисква-
нията на технологичния процес.
Чл. 44. Когато при оценката на риска се 
определи, че прекъсването на електрическото 
захранване може да предизвика производстве-
ни аварии, за съответните сгради и цехове се 
проектира електрозахранване, осигуряващо 
първа категория на електрозахранване съглас-
но Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на 
електрическите уредби и електропроводните 
линии (ДВ, бр. 90 от 2004 г.).
Чл. 45. (1) Когато внезапното прекъсване 
на електрическото осветление може да доведе 
до производствени аварии, свързани с въз-
можност от възникване на взрив или пожар, 
за съответните сгради и цехове се проектира 
аварийно работно осветление. 
(2) Захранването на аварийното евакуаци-
онно и аварийното работно осветление се 
проектира от отделен източник, който не се 
използва за захранване на основното осветле-
ние, с осигурено автоматично превключване.
Чл. 46. (1) За осигуряване на осветеност 
на участъците от пътя по време на евакуация 
в строежи за ОБВВПИ, при които броят на 
хората в най-населения етаж е повече от 50, 
както и във вътрешни евакуационни стъл-
бища (с площ на фасадното остъкление на 
всеки етаж, по-малка от 5 % от застроената 
площ на стълбището), независимо от броя 
на пребиваващите се проектира аварийно 
евакуационно осветление. 
(2) Означенията за евакуационен изход по 
протежение на целия евакуационен път се 
осветяват. 
(3) Евакуационните пътища и изходи, 
както и местата без директна видимост към 
евакуационните изходи се обозначават при 
спазване изискванията на Наредба № РД-07/8 
от 2008 г. за минималните изисквания за 
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве 
при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). Размерите 
на знаците се определят в зависимост от зри-
телното разстояние съгласно изискванията на 
БДС EN 1838 „Приложения на осветлението. 
Аварийно и евакуационно осветление“. 
(4) Осветителните тела на аварийното 
евакуационно осветление се разполагат на 
следните места: 
1. над всеки евакуационен изход за повече 
от 50 души; 
2. за евакуационни стълбища във и извън 
обема на сградата така, че да се осигурява 
осветяването им; 
3. в близост до площадките между етажите 
и междинните нива; 
4. при всяка промяна в посоката на ева-
куационния път; 
5. при промяна на котата на евакуационния 
път в проходи и коридори (стъпала); 
6. във всяка пресечна точка на коридорите; 
7. извън и в близост до крайния евакуаци-
онен изход; 
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща 
площ, по-голяма от 25 m2; 
9. в близост до местата за разполагане на 
уредите за пожарогасене и на бутоните за 
пожароизвестяване. 
(5) Осветеността на евакуационния път 
по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx. 
Чл. 47. Минималната продължителност на 
работа на аварийното работно осветление и на 
аварийното евакуационно осветление е един