Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 21

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
в края на проектния експлоатационен срок под
въздействието на ерозия, пълзене, умора и хи-
мични въздействия.
Чл. 55. Корпусът на реактора и тръбопрово-
дите под налягане трябва да се проектират и
изработват с осигуряване на най-високо качес-
тво по отношение на избора на материали, нор-
ми за проектиране, пригодност за инспектира-
не и производство.
Чл. 56. Вътрешните компоненти на систе-
мата на контура на топлоносителя на реактора
трябва да се проектират така, че да се сведе до
минимум вероятността за отказ и свързаните с
него последващи повреди на други компоненти
при всички експлоатационни състояния и при
проектни аварии.
Чл. 57. Компонентите на контура на топло-
носителя на реактора трябва да се проектират,
произвеждат и разполагат така, че през целия
срок на експлоатация на ЯЦ да има възмож-
ност да бъдат инспектирани и изпитвани през
определени интервали от време. Програмата за
наблюдение на контура на топлоносителя на
реактора трябва да осигурява контрол на влия-
нието на облъчването, образуването на пукна-
тини при корозия под напрежение, окрехкостя-
ването и стареенето на конструкционните ма-
териали особено в местата с високо ниво на
облъчване и други фактори.
Чл. 58. В проекта трябва да бъдат предвиде-
ни средства за регулиране на количеството и
налягането на топлоносителя с капацитет, дос-
татъчен при всички експлоатационни състояния.
Чл. 59. В проекта трябва да бъдат предвиде-
ни системи за очистване топлоносителя на реак-
тора от радиоактивни вещества, включително
активирани продукти на корозия и продукти на
делене. Капацитетът на необходимите системи
трябва да се основава на проектните предели за
неплътност на горивото и консервативен запас
за осигуряване на практически достижимо нис-
ко ниво на радиоактивност в топлоносителя.
Раздел V
Система за отвеждане на топлината към
краен поглътител
Чл. 60. (1) В проекта трябва да бъдат пред-
видени надеждни системи за отвеждане на ос-
татъчното топлоотделяне от активната зона и
КСК, важни за безопасността, към краен пог-
лътител на топлината при всички експлоата-
ционни състояния и при проектни аварии. Всич-
ки системи, участващи в топлопренасянето
(чрез предаване на топлина, снабдяване с енер-
гия или подаване на флуид в системите за топ-
лопренасяне), трябва да се проектират с отчи-
тане на техния принос в общата функция за
топлопренасяне.
(2) Надеждността на системите трябва да се
осигурява чрез използване на доказани в прак-
тиката компоненти и прилагане на принципите
на резервиране, разнообразие, физическо раз-
деляне и изолиране.
Чл. 61. (1) При проектиране на системите и
при избора на различни крайни поглътители на
топлина трябва да бъдат отчетени природните
явления и събитията, предизвикани от човеш-
ка дейност, характерни за площадката на ЯЦ.
(2) В проекта трябва да бъдат отчетени въз-
можностите за отвеждане на остатъчното топ-
лоотделяне от активната зона и осигуряване
на охлаждане на локализиращите системи при
тежки аварии.
Раздел VI
Управление на технологичните процеси
Чл. 62. За управление и контрол на системи-
те за нормална експлоатация и на системите за
безопасност на всеки енергиен блок на ЯЦ тряб-
ва да бъдат предвидени:
1. блочен пулт за управление (БПУ);
2. резервен пулт за управление (РПУ);
3. управляващи системи за нормална екс-
плоатация;
4. управляващи системи за безопасност;
5. автономни средства за регистрация и съх-
ранение на информацията.
Чл. 63. (1) От БПУ трябва да има възмож-
ност да се предприемат мерки за поддържане
на енергийния блок в безопасно състояние или
да се възстанови това състояние в случай на
необходимост при всички експлоатационни
състояния и проектни аварии.
(2) В проекта трябва да бъде обоснована
достатъчността на предвидените мерки за оси-
гуряване на работоспособността и здравето на
персонала на БПУ и за нормалното функцио-
ниране на БПУ във всички експлоатационни
състояния и аварийни условия.
(3) Разположението на средствата за конт-
рол и управление и начинът на представяне на
информацията трябва да бъдат такива, че опе-
ративният персонал на БПУ да бъде в състоя-
ние еднозначно и бързо да определи състояни-
ето и поведението на енергийния блок, спазва-
нето на пределите и условията за експлоата-
ция, идентифицирането и диагностиката на
автоматичното сработване и функционирането
на системите за безопасност.
(4) В проекта на БПУ трябва да бъдат пред-
видени:
1. средства за контрол и управление на ве-
рижната реакция на делене при всички режими
и условия в активната зона при нормална екс-
плоатация, включително в подкритично състо-
яние при презареждане на активната зона;
2. указатели за положението на работните
органи за въздействие на реактивността, авто-
матичен контрол на концентрацията на разтво-
римия поглътител на неутрони и указатели на
състоянието на другите средства за въздейст-
вие на реактивността;
3. система за информационна поддръжка на
оператора;
4. система за оперативно представяне на
обобщена информация за текущото състояние
на безопасността на реакторната инсталация.