Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Чл. 218. Специфичната топлинна мощност
на конструктивната единица на отоплително-
то тяло (прешлен, стъпка, линеен метър) се
определя по данни от стандартизационните
документи или от каталозите на произво-
дителите.
Чл. 219. (1) Изчислителният брой на необ-
ходимите конструктивни единици се закръгля-
ва до следващото по-голямо цяло число.
(2) Допуска се закръгляване към по-малко
цяло число, при условие че това намаляване не
превишава 10 % от отоплителния товар на по-
мещението.
Чл. 220. (1) Отоплителните тела се разпо-
лагат на външните ограждащи конструкции,
като се дава предпочитание на подпрозореч-
ните площи.
(2) При необходимост се допуска предвиж-
дане на отоплителни тела и на вътрешните ог-
раждащи елементи.
Чл. 221. (1) Отоплителните тела се монти-
рат открито или в ниша, когато това се изисква
със заданието за проектиране.
(2) Нишата по ал. 1 е най-малко с 300 mm по-
дълга, а височината є е най-малко със 135 mm
по-висока от височината на тялото.
(3) Термичното съпротивление на стената
зад отоплителното тяло не може да е по-малко
от нормативно определеното за външна стена.
(4) В нишата могат да се монтират топло-
изолационни листове с дебелина 5 mm с алуми-
ниево фолио към помещението.
Чл. 222. Минималното светло отстояние
между отоплителното тяло и ограждащия еле-
мент е 50 mm при дървени конструкции или при
конструкции с подобна степен на пожароопас-
ност и 40 mm при останалите конструкции.
Чл. 223. Към всяко отоплително тяло се пред-
вижда ръчна или термостатична спирателно-
регулираща арматура съгласно заданието за
проектиране.
Чл. 224. Отоплителните тела в стълбищни-
те клетки на многоетажни сгради се разполагат
предимно на площадките на долните етажи и в
зоната на входовете.
Чл. 225. Отоплителните тела с дължина над
2,0 m се свързват диагонално към тръбната
мрежа.
Чл. 226. (1) Отоплителни тела конвекти-
вен тип (радиатори, тръбни регистри, конвек-
тори и др.) се предвиждат за помещения с
височина до 5 m.
(2) За помещения, представляващи малък дял
от застроения обем на сградата, се допуска от-
клонение от изискването по ал. 1.
(3) Отоплителни тела конвективен тип мо-
гат да се предвиждат самостоятелно и едновре-
менно с въздушно отопление, когато е необхо-
димо да се компенсира охлаждащият ефект на
студените ограждащи елементи, намиращи се
на разстояние, по-малко от 3 m, от постоянните
работни места.
Раздел III
Тръбна инсталация
Чл. 227. (1) Тръбната инсталация—разпре-
делителна и събирателна, се проектира така,
че да осигурява за отделните потребители топ-
лоносител в количество и с параметри, поз-
воляващи постигане на проектните темпера-
тури в помещенията при минимален разход
на енергия.
(2) Инсталацията се разделя на отделни кло-
нове в зависимост от експлоатационния режим
на помещенията.
(3) Самостоятелни клонове се предвиждат за:
1. отделни сгради, захранвани от общ топло-
източник;
2. отделни секции или етажи от сграда;
3. различни видове отоплителни инсталации
в сгради;
4. въздухонагреватели към вентилационни-
те и климатичните инсталации;
5. водонагреватели за битови нужди;
6. технологични потребители.
(4) На всеки клон на инсталацията се пред-
вижда спирателна арматура, а при необходи-
мост—регулираща и измервателна арматура.
Чл. 228. (1) При централизирано топлоснаб-
дяване отоплителната инсталация се свързва
към външната топлопреносна мрежа чрез або-
натна станция по индиректна схема.
(2) Отоплителните инсталации за група сгра-
ди, захранвани от собствено котелно, се свърз-
ват към топлопреносната мрежа по схема (ин-
директна или директна), определена със зада-
нието за проектиране.
Чл. 229. (1) Тръбната инсталация се проек-
тира от стоманени, медни и пластмасови тръби
с доказани параметри за горна граница на тем-
пературата, якостни показатели, плътност за
дифузия на кислорода и експлоатационен жи-
вот (за пластмасовите тръби).
(2) Характеристиките, изискванията, ме-
тодите за изпитване, производственият конт-
рол на тръбите и съединенията (връзките и
фасонните части между тях) се определят в
съответствие с техническите спецификации на
производителите и указанията за приложе-
нието им.
Чл. 230. За отоплителните инсталации с при-
нудителна циркулация на топлоносителя се
предвиждат филтри.
Чл. 231. За настройка, изключване и изпраз-
ване на отделните вертикални клонове се пред-
виждат вентили с изпразнители—ръчни или
автоматични, които се разполагат на достъпни
места в близост до разпределителната мрежа.
Чл. 232. (1) За цялостно изпразване на инс-
талацията в най-ниската є част се предвижда
изпразнител.
(2) Когато конфигурацията на мрежата не
позволява нейното изпразване от едно място,
се предвиждат изпразнители за отделни зони.