Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 71

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
4. рязко влошаване на качеството на охлаж-
дащата или захранващата вода;
5. в други случаи, посочени в инструкция по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Чл. 220. (1) Ползвателят и ръководителят на
предприятието трябва да осигурят извършва-
нето на външен преглед и хидростатично из-
питване на гъвкавите шлангове и подвижните
стоманени тръбопроводи, свързващи стационар-
ните тръбопроводи с цистерните или варелите,
преди първото им ползване и периодично по
време на експлоатацията им.
(2) Външните прегледи по ал. 1 трябва да се
извършват най-малко веднъж на два месеца, а
хидростатичното изпитване—най-малко веднъж
на 12 месеца. Резултатите от прегледите и из-
питванията се записват в протоколи, които тряб-
ва да се съхраняват от ползвателя или лицето,
което отговаря за безопасната експлоатация на
съдовете.
(3) Прегледите по ал. 1 трябва да се извърш-
ват по реда, определен в инструкцията за упот-
реба на производителя, от лицата по чл. 216,
ал. 1. В случаите, в които налягането за изпит-
ване не е известно, то трябва да бъде 1,20 пъти
по-високо от максималното работно налягане
на гъвкавия шланг или подвижния стоманен
тръбопровод.
(4) Не се допуска гъвкавите шлангове да се
експлоатират след изтичане на определения от
производителя им срок за експлоатация.
Чл. 221. Транспортирането, товаренето и
разтоварването на варели се извършва съглас-
но Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR) или
Правилника за международен железопътен
превоз на опасни товари (RID).
Чл. 222. Водачът на транспортно средство,
на което са монтирани или натоварени резер-
воари за втечнени, сгъстени или разтворени под
налягане газове, трябва да го осигури по подхо-
дящ начин срещу самоволно придвижване на
резервоарите преди започването на пълненето
или изпразването на газа от тях.
Чл. 223. (1) Обслужващият персонал тряб-
ва да проверява периодично в сроковете, опре-
делени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1,
т. 2 ЗТИП:
1. техническото състояние на съда;
2. изправността на средствата за измерване,
защитите, сигнализациите и блокировките,
които са достъпни за визуален контрол;
3. техническото състояние и наличието на
дефекти или пропуски на работен флуид в еле-
ментите на съда, в неразглобяемите и разгло-
бяемите му съединения, в устройствата за безо-
пасност и в устройствата под налягане;
4. показанията на средствата за измерване.
(2) Обслужващият персонал трябва да запис-
ва в сменния дневник по чл. 200:
1. откритите при проверките по ал. 1 неиз-
правности, дефекти и отклонения от техноло-
гичния режим;
2. показанията на средствата, измерващи
работните параметри на съда;
3. датата и часа на възникналите аварийни
спирания и причините за тях;
4. други данни, предвидени в инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Раздел IV
Експлоатация на бутилки
Чл. 224. Около напълнени с флуиди от група
1 бутилки, разположени в производствени по-
мещения, трябва да се осигури защитна зона с
размери съгласно приложение № 6, в която не
трябва да се допуска:
1. ползване на източници на открит огън или
искри, ако бутилките са напълнени с експло-
зивни, изключително запалими, лесно запали-
ми, запалими или оксидиращи флуиди;
2. складиране на леснозапалими материали;
3. достъп на лица без лични предпазни сред-
ства, ако бутилките са напълнени със силно
токсични или токсични флуиди.
Чл. 225. (1) Бутилките с газ трябва да от-
стоят от:
1.€ отоплителни радиатори—най-малко на 1 m;
2. съоръжения със скрит пламък—най-мал-
ко на 1,5 m;
3. пещи и други източници с открит огън—
най-малко на 5 m.
(2) Не се допуска елементите на бутилките
да получават локални прегрявания над 50°С.
Чл. 226. Транспортирането, товаренето и
разтоварването на бутилки се извършва съглас-
но Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR) или
Правилника за международен железопътен
превоз на опасни товари (RID).
Чл. 227. Не се допуска използването на от-
крит огън, нагревателни уреди и нагрети над
50°С флуиди за размразяване на вентили на
бутилки и редуцир-вентили.
Чл. 228. При констатиране на пропуски на
флуид от група 1 експлоатацията на бутилките,
бутилковите инсталации или батериите от бу-
тилки трябва да се прекрати незабавно.
Раздел V
Експлоатация на пълначни станции
Чл. 229. Резервоари за сгъстени, втечнени и
разтворени под налягане газове трябва да се
пълнят в пълначни станции, които отговарят
на изискванията на наредбата и на които е из-
вършена проверка съгласно чл. 278.
Чл. 230. (1) Редът за транспортиране, това-
рене, разтоварване, съхранение и пълнене на
резервоари със сгъстени, втечнени или разтво-
рени под налягане газове трябва да е определен
в инструкция на пълначната станция.
(2) Инструкцията по ал. 1 не трябва да про-
тиворечи на изискванията относно транспор-
тирането, товаренето и разтоварването, опре-
делени в Европейската спогодба за междунаро-