Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Налягането за изпитване на системата 
(STP) се изчислява от максималното проектно 
налягане (MDP), както следва:
– изчисляване на хидравличен удар:
STP=MDPc+100 kPa;
– без изчисляване на хидравличен удар се 
отчита по-малката от двете стойности:
STP = MDPa + 500 kPa
STP = MDPa × 1,5,
където:
MDP се обозначава като MDPa, когато има 
определена приета стойност за хидравличен 
удар;
MDP се обозначава като MDPc, когато 
хидравличният удар е изчислен.
Налягането за изпитване не надвишава 
максималното налягане за изпитване (PEA), 
на който и да е елемент (тръби, фасонни час­
ти, фланци, клапани и други елементи), нито 
работното налягане на което и да е затварящо 
устройство. Налягането за изпитване в най-
високата точка на изпитвания участък е не 
по-малко от максималното проектно налягане 
(MDP) в тази точка.
Промени в температурата могат да пов­
лияят на налягането вътре в изпитвания 
участък. Този ефект е сведен до минимум, 
като се гарантира, че началната и крайната 
температура на стената на тръбата на всяка 
стъпка от процедурата на изпитване са приб­
лизително еднакви, което е най-важното за 
основното изпитване на налягане.
Прави се изпитване на спад на налягане, 
за да се определи дали има твърде много 
въздух, освен ако не е пропуснато в проекта 
и е направена алтернативна проверка.
II.4.3. Изпитване на спад на налягане
След успешно завършване на предварител­
ното изпитване всички въздушници на изпит­
вания участък се затварят и отсега нататък 
остават отворени всички спирателни кранове 
в изпитвания участък.
Налягането в изпитвания участък се пови­
шава до налягането за изпитване на системата 
STP, като се извършва обезвъздушаване на 
оборудването за изпитване.
От изпитвания участък се отстранява и се 
измерва обем вода ΔV. Измерва се и произти­
чащият от това спад на налягане Δp.
Отстраненият обем вода ΔV се сравнява 
с допустимите загуби на вода ΔVmax, съответ­
стващи на измерения спад на налягането Δp. 
Изпитването на спад на налягане е успешно, 
когато ΔV ≤ ΔVmax.
Допустимите загуби на вода ΔVmax се из­
числяват по формула 1:
1
max
w
D
V
V
p
E




∆
=
⋅
⋅∆⋅
+




1 5
,
R
e . E

(1),
където
ΔVmax са допустимите загуби на вода, l;
V е обемът на изпитвания участък, изчислен 
с вътрешния диаметър на тръбата D, l;
Δp е измереният спад на налягане, kPa;
Ew е обемният модул на водата, kPa;
D е вътрешният диаметър на тръбата, без 
да се взема предвид вътрешното покритие от 
циментов разтвор, D = ID, m;
e е дебелината на стената на тръбата, m;
ER е модулът на еластичност на стената на 
тръбата в посока по периферията, kPa;
1,5 е коефициент за допустимото неизбежно 
съдържание на въздух.
II.4.4. Основно изпитване на налягане
II.4.4.1. Общи изисквания
След успешно завършване на предвари­
телното изпитване и изпитването на спад на 
налягане налягането се повишава постепенно, 
докато се достигне налягането за изпитване на 
системата (STP).
Процесите на стабилизиране могат да про­
дължат, причинявайки промени в налягането, 
без непременно да означава изтичане. Тези 
процеси могат да се дължат главно на: 
– увеличаване на обема на изпитвания учас­
тък поради надлъжни или странични движения 
на връзките;
– наличие на неотстранен въздух в изпит­
вания участък;
– разтваряне във водата на въздуха, който 
все още присъства в изпитвания участък;
– температурни колебания. 
Основното изпитване на налягане ще се 
извърши в съответствие с изискването на 
проекта (по метода за изпитване за загуби на 
налягане или метода за изпитване за загуби 
на вода съгласно тази точка).
II.4.4.2. Изпитване за загуби на налягане 
След достигане на налягането за изпитване 
на системата (STP) продължителността на 
изпитването за загуби на налягане е 1 час. 
Загубите на налягане се отчитат директно. 
Загубите на налягане ∆p следва да покажат 
намаляваща тенденция и да не надвишават 
20 kPa след 1 час, докато тръбопроводът е 
под налягане.
II.4.4.3. Изпитване за загуби на вода
Прави се допълнителен избор в съответствие 
с решението на проектанта: 
а) Измерване на обема на източената вода: 
• След достигане на налягането за изпит­
ване на системата (STP) STP се поддържа, ако 
е необходимо, чрез припомпване за период от 
не по-малко от един час.
• Помпата се изключва и не се допуска за 
1 час повече вода да навлиза в изпитвания 
участък. 
• След 1 час се измерва намаленото налягане, 
STP се възстановява чрез помпане и тогава се 
измерват загубите на вода чрез източване на 
вода, докато се достигне отново предишното 
достигнато след 1 час намалено налягане.