Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 57

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
на тръбопровода е не по-малко от 0,3 m и раз-
стоянието от тръбопровода до прозорец или друг
отвор в сградата е не по-малко от 0,8 m.
Чл. 83. Не се допуска на естакади да се раз-
полагат тръбопроводи за водна пара и гореща
вода съвместно:
1. с други технологични тръбопроводи, ако
разстоянието между тях е по-малко от 0,4 m;
2. със силнотокови кабели.
Чл. 84. Разстоянията от подземно разполо-
жени тръбопроводи за водна пара и гореща вода
в урбанизирани територии до други техничес-
ки проводи или съоръжения, както и дълбочи-
ната на полагането и начинът на разполагане-
то им трябва да съответстват на Наредба № 8
за правила и норми за разполагане на техни-
чески проводи и съоръжения в населени места
(ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 85. (1) Най-малката височина на земно-
то покритие над разположени безканално под-
земни тръбопроводи на територията на промиш-
лени обекти трябва да е 0,8 m.
(2) Хоризонталното разстояние между тръ-
бопроводи по ал. 1 и разположени успоредно на
тях други технически проводи и съоръжения
трябва да е не по-малко от:
1. 0,5 m—до други технологични тръбопро-
води и съобщителни кабели;
2. 1,5 m—до инсталационни колектори или
канали, фундаменти на стълбове на технически
проводи, фундаменти на сгради или съоръже-
ния или канализация;
3. 2,0 m—до силнотокови кабели.
(3) Вертикалното разстояние при пресичане
между тръбопроводи по ал. 1 и други техничес-
ки проводи трябва да е не по-малко от:
1. 0,2 m—до други технологични тръбопро-
води, съобщителни кабели или инсталационни
колектори или канали;
2. 0,7 m—до силнотокови кабели.
(4) Местоположението на тръбопроводите
по ал. 1 трябва да се означи със сигнална пласт-
масова лента с жълт цвят, поставена над тръ-
бопровода на 0,3—0,5 m под повърхността на
терена.
Чл. 86. (1) Най-малката височина на земно-
то покритие над канали или инсталационни
колектори, в които са разположени тръбопро-
води за водна пара и гореща вода на територи-
ята на промишлени обекти, трябва да е:
1. 0,3 m за непроходими канали или колек-
тори;
2. 0,5 m за проходими канали или колектори.
(2) Не се допуска разполагане в канали или
инсталационни колектори на тръбопроводи за
водна пара и гореща вода с максимална работ-
на температура, по-висока от 450°С, и макси-
мално работно налягане над 8,0 МРа съвместно
с технологични тръбопроводи за транспорти-
ране на други флуиди.
Чл. 87. (1) Подземните тръбопроводи тряб-
ва да се разполагат в канали или инсталацион-
ни колектори, когато:
1. пресичат железопътни, трамвайни или
тролейбусни линии, автомагистрали и пътища
I и II клас;
2. преминават през места с високо ниво на
подпочвените води;
3. корозионната агресивност на почвата е
висока или много висока;
4. степента на корозионна опасност от блуж-
даещи токове е средна, повишена или висока.
(2) Корозионната агресивност на почвата
и степента на корозионна опасност от блуж-
даещи токове се определят в съответствие с
БДС 15704.
(3) Допуска се в случаите по ал. 1, т. 3 и/
или 4 подземните тръбопроводи да се полагат
в траншеи, ако са защитени с електрохими-
ческа защита, съответстваща на БДС 15704 и
БДС 15705.
Чл. 88. Хоризонталните участъци на тръбо-
проводите трябва да имат наклон, не по-малък
от 0,0015 m/m.
Чл. 89. За обслужване и ремонт на арматура-
та на тръбопроводите, разположена на височи-
на над 1,5 m, трябва да има стълба с площадка.
Раздел III
Съдове, работещи под налягане
Чл. 90. (1) Съдовете трябва да се разполагат
на открито или под навес.
(2) Допуска се при технологична необходи-
мост съдовете да се разполагат в самостоятел-
ни производствени сгради или в отделни произ-
водствени помещения.
(3) Допуска се в жилищни, административ-
ни, общественообслужващи или офис сгради да
се монтират съдове за въздух с максимално ра-
ботно налягане до 0,6 МРа, хидрофори и разши-
рителни съдове към отоплителни инсталации.
(4) В случаите, за които в наредбата няма
специфични изисквания към защитата от по-
жар на съдовете, работещи под налягане, тя
трябва да съответства на изискванията на На-
редба № 2 за противопожарните строително-
технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
Чл. 91. Съдовете трябва да се монтират вър-
ху негорими опори и/или фундаменти, изчисле-
ни за всички натоварвания, възникващи при
експлоатацията на съда и при извършване на
хидростатично изпитване.
Чл. 92. (1) Съдовете, които са монтирани
подземно, полуподземно или в саркофаг, тряб-
ва да се полагат върху фундаменти или върху
почвата, ако тя има необходимата носеща спо-
собност, и трябва да се засипват с пясък или
мека пръст без органични примеси и твърди
включвания.
(2) Съдовете, които се монтират върху бето-
нови фундаменти, трябва да се изолират елек-
трически от тях.
(3) Когато съдовете се монтират директно
върху почвата, трябва да се предвидят мерки
срещу евентуалното є слягане.