Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 37

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
4. протоколи за резултатите от измерването,
настройката и изпитването на схемите за защи-
та, управление, сигнализация и автоматизация;
5. протоколи за проверка на съпротивлени-
ето на изолацията.
Раздел VI
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи в
пожароопасни и взривоопасни зони
Чл. 56. Предавателно-приемателната доку-
ментация за електрооборудване за напрежение
до 1000 V във взривоопасни зони съдържа:
1. протоколи за измерване на съпротивле-
нието на изолацията на жилата на кабелите
помежду им и по отношение на заземените
части;
2. протоколи за изпитване на кабелите в
продължение на 1 min с мегаомметър 2500 V;
3. протоколи за проверка и/или изпитване
на уплътненията;
4. инструкции за монтаж и експлоатация на
производителите на електрооборудването.
Раздел VII
Документация за предаване и приемане на
завършените електромонтажни работи на за-
земителни уредби и при изпълнението на за-
щитата срещу поражения от електрически ток
Чл. 57. (1) Предавателно-приемателната
документация за заземителни уредби съдържа:
1. схема на заземителната уредба;
2. акт за скрити работи при монтажа на из-
куствените заземители и на присъединените към
тях естествени заземители;
3. акт за проверка на състоянието на откри-
то положените заземяващи проводници;
4. протоколи за измерване на съпротивлени-
ето на основните заземители без разделяне на
изкуствените заземители от естествените;
5. протоколи за измерване на съпротивлени-
ето на повторните заземители.
(2) За резултатите от измерванията, изчис-
ленията и оценката за съответствие на съпро-
тивлението на заземител или заземителна уред-
ба се съставя протокол, примерен образец на
който е даден в приложение № 3.
Чл. 58. (1) Предавателно-приемателната
документация за изпълнението на защитата
срещу поражения от електрически ток съ-
държа:
1. акт за установяване на работоспособност-
та на блокировките на електрическите съоръ-
жения, монтирани за осигуряване на безопас-
ността при работа;
2. акт за поставяне и съответствие на пре-
дупредителните табелки и надписи;
3. акт за съответствие с изискванията за за-
щита срещу директен допир;
4. акт за съответствие с изискванията за за-
щита при индиректен допир; когато се изпол-
зват различни мерки за защита при индирек-
тен допир, актовете може да се съставят за всяка
мярка поотделно или за група от мерки.
(2) Актовете за съответствие с изисквания-
та за защита срещу индиректен допир се при-
дружават от протоколи с данни по следните по-
казатели:
1. съпротивление на заземителните уредби
(заземителите);
2. качество на съединенията на заземител-
ните и защитните проводници с елементите,
които подлежат на заземяване или на друга
защитна мярка с използване на защитен про-
водник;
3. съпротивление на електрическата изолация.
(3) Когато при схема на захранване TN и
напрежения до 1000 V за защита при индирек-
тен допир се използва автоматично изключва-
не на захранването чрез максималнотоковата
защита (защитна мярка, доскоро наричана “за-
нуляване”), документацията съдържа и прото-
кол за измерване на импеданса на контура
“фаза—защитен проводник” с оценка за ефек-
тивността на защитната мярка. Оценката може
да се дава в отделен сертификат, придружен от
протокол за резултатите от измерванията. За
резултатите от измерванията на импеданса на
контура “фаза—защитен проводник” и за оцен-
ката на ефективността на защитната мярка се
съставя протокол, примерен образец на който е
даден в приложение № 4.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Проверка” е преднамерено действие,
посредством което се проверява съответствие-
то с определени изисквания. Тя включва прег-
лед, измерване и/или изпитване.
2. “Преглед” е визуален преглед на докумен-
тация, елемент или съвкупност от елементи на
електрическа уредба или електропровод за ус-
тановяване на съответствие с определени изис-
квания.
3. “Измерване” е дейност, която се извърш-
ва с предписано средство за измерване за уста-
новяване на стойностите на величина за коли-
чествено оценяване на съответствието с опре-
делено изискване.
4. “Изпитване” е дейност, която се извършва
с предписано съоръжение за качествено оценя-
ване на съответствието с определено изисква-
не—например “издържа” или “не издържа” из-
питвателно напрежение 1 kV за 1 min.
5. “Защита срещу директен допир” е защита,
с която се предотвратяват поражения от елек-
трически ток поради допиране или опасно при-
ближаване до части с опасно напрежение.
6. “Защита при индиректен допир” е защита,
с която се предотвратяват поражения от елек-
трически ток поради възникване на опасни