Държавен вестник, бр. 52, 2017 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  52
9a.1.1.1 тръбите са изработени от незапалим 
материал, който може да бъде покрит от вътреш-
ната и външната страна с мембрани, забавящи 
разпространението на пламъка, и във всички 
случаи с топлина на изгаряне, непревишаваща 
45 MJ/m2 от повърхността им за използваната 
дебелина; топлината на изгаряне се изчислява 
съгласно препоръките, публикувани от Междуна-
родната организация по стандартизация, по-спе-
циално публикацията ISO 1716:2002 „Изпитвания 
за реакция на огън на строителни продукти. 
Определяне на топлината на изгаряне“;
9a.1.1.2 тръбите се използват само в края на 
вентилационната система; и
9a.1.1.3 тръбите се разполагат не по-близо 
от 600 mm, измерени по тяхното протежение, 
от отвор в разделителна повърхност от класове 
„A“ или „B“, включително при продължаващи 
тавани клас „B“.
9a.1.2 В съответствие с Кодекса за процедурата 
за изпитване на противопожарната безопасност 
се провежда изпитване на следното:
9a.1.2.1 противопожарните клапани, включи-
телно съответните им устройства за управление, 
въпреки че не се изисква изпитване за клапани, 
разположени в долния край на тръбата в изпус-
кателните тръби от камбузите, които трябва да 
бъдат от стомана и да са в състояние да спират 
тягата по тръбата; и
9a.1.2.2 преминаването на тръби през раздели-
телни повърхности от клас „А“, въпреки че не се 
изисква изпитване, когато към вентилационните 
тръби директно са свързани стоманени ръкави 
посредством нитови или винтови съединения 
или заваряване.
9a.1.3 Противопожарните клапани да са лесно-
достъпни. Когато те са разположени зад тавани 
или облицовки, тези тавани или облицовки се 
оборудват с отвор за извършване на проверки, 
на който е отбелязан идентификационният номер 
на клапана. Идентификационният номер на про-
тивопожарния клапан се поставя и върху всички 
устройства за управлението му от разстояние.
9a.1.4 Вентилационните тръби да са снабдени 
с отвори за проверка и почистване. Отворите да 
са в близост до противопожарни клапани.
9a.1.5 Главните смукателни и изпускателни 
отвори на вентилационните системи да могат да 
се затварят от външната страна на помещенията, 
които те вентилират. Средствата за затваряне 
да са леснодостъпни, както и ясно и трайно 
обозначени и да показват работното положение 
на механизма за затваряне.
9a.1.6 Да няма запалими уплътнения във 
фланцови връзки на вентилационни тръби на 
разстояние до 600 mm от отвори в разделителни 
повърхности от класове „А“ или „Б“ и в тръби, 
чиято конструкция се изисква да бъде от клас „А“.
9a.1.7 Да няма вентилационни отвори или 
проводи за стабилизиране на въздуха между 
две вътрешни пространства освен в случаите, 
разрешени съгласно правило II-2/Б/7.7.
9a.2 Разполагане на тръбите
9a.2.1 Вентилационните системи за машин-
ните отделения от категория А, помещенията 
за автомобили, товарните помещения тип 
ро-ро, камбузите, помещенията от специални 
категории и товарните отделения се отделят 
едни от други и от вентилационните системи, 
които обслужват другите пространства. Не е 
необходимо обаче вентилационните системи на 
камбузите на пътническите кораби, превозва-
щи не повече от 36 пътници, да бъдат напълно 
отделени от другите вентилационни системи, а 
те могат да се обслужват от отделни тръби на 
вентилационно съоръжение, обслужващо други 
помещения. В такъв случай във вентилационната 
тръба на камбуза в близост до вентилационния 
агрегат се инсталира автоматичен противопо-
жарен клапан.
9a.2.2 Вентилационните тръби на машинните 
отделения от категория А, камбузите, помеще-
нията за автомобили, помещенията тип ро-ро 
или помещенията от специални категории не 
трябва да преминават през жилищни помещения, 
сервизни помещения или пунктове за управле-
ние, ако не отговарят на условията, посочени в 
параграф .2.4.
9a.2.3 Вентилационните тръби на жилищ-
ните помещения, сервизните помещения или 
пунктовете за управление не трябва да преми-
нават през машинни отделения от категория А, 
камбузи, помещения за автомобили, помещения 
тип ро-ро или помещения от специални катего-
рии, ако не отговарят на условията, посочени 
в параграф .2.4.
9a.2.4 Съгласно изискванията на параграфи 
.2.2 и .2.3 тръбите:
9a.2.4.1.1 са изработени от стомана с дебелина 
най-малко 3 mm за тръбите със свободна част 
на сечението под 0,075 m2, най-малко 4 mm за 
тръбите, за които тази свободна част е между 
0,075 m2 и 0,45 m2, и най-малко 5 mm за тръбите, 
за които тя е по-голяма от 0,45 m2;
9a.2.4.1.2 се поддържат или подсилват в съ-
ответствие с предназначението;
9a.2.4.1.3 са оборудвани с автоматични проти-
вопожарни клапани в близост до разделителните 
повърхности, през които преминават; и
9a.2.4.1.4 са изолирани за стандартен клас „А-
60“ от разделителните повърхности на помеще-
нията, които обслужват, до точка на разстояние 
най-малко 5 m от всеки противопожарен клапан;
или
9a.2.4.2.1 са изработени от стомана в съответ-
ствие с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2; и
9a.2.4.2.2 са изолирани за стандартен клас 
„А-60“ във всички помещения, през които 
преминават, с изключение на случаите, когато 
преминават през помещения от категории 9 или 
10, определени в правило II-2/Б/4.2.2.
9a.2.5 За целите на параграфи .2.4.1.4 и .2.4.2.2 
тръбите се изолират по цялата външна повърх-
ност по тяхното сечение. Тръби, които са външни, 
но са в близост до определено пространство и 
имат една или повече общи повърхности с него, 
се считат за преминаващи през определеното 
пространство и се изолират по повърхността, 
която е обща с пространството, на разстояние 
450 mm от тръбата (схеми на тези разположения 
се съдържат в единните тълкувания в глава II-2 
на Международната конвенция за безопасност 
на човешкия живот на море (SOLAS) (MSC.1/
Circ. 1276).