Държавен вестник, бр. 58, 2000 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  58
ВВ са в насипно или прахообразно състояние,
се проектират с лицеви покрития с цвят, разли-
чен от този на ВВ.
Чл. 22. (1) Технологичната връзка между
взривоопасните и невзривоопасните помещения
се осъществява чрез технологични отвори, оси-
гурени и обезопасени съгласно Наредба № 2 за
противопожарните строително-технически нор-
ми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33
от 1994 г.).
(2) В случаите, когато през хоризонтални-
те и вертикалните пожарозащитни прегради
преминават тръбопроводи, въздуховоди и ка-
бели, местата на преминаването се уплътня-
ват с негорими материали, без да се намалява
границата на пожароустойчивост на съответ-
ната преграда.
Чл. 23. Забранява се използването на азбес-
тосъдържащи строителни продукти (материа-
ли и изделия) и на азбестосъдържащи изола-
ции в строежи за ВВООБ.
Чл. 24. (1) Подовете на помещения във взри-
воопасни производствени и складови сгради и в
закрити стрелбища се проектират безискрови и
антистатични, като в закритите стрелбища те
не трябва да задържат натрупвания от неизго-
рели барутни частици.
(2) Когато в помещенията на сградите по
ал. 1 се работи с течни ВВ, подовете се проекти-
рат непромокаеми и пригодени за лесно почис-
тване, с наклон най-малко 3 % и оттичане в
съответни ями.
Чл. 25. (1) Височината на прозорците от пода
във взривоопасни производствени и складови
сгради се определя с технологичните изисква-
ния в заданието за проектиране.
(2) Стъклата на прозорците във взривоопас-
ни складове, които се огряват от слънцето, се
проектират със слънцезащита.
Чл. 26. Стълбите и стълбищата във взри-
воопасни производствени и складови сгради
на два и повече етажи трябва да осигуряват
сигурна и безопасна експлоатация, като в слу-
чаи на аварии или пожар да позволяват безо-
пасна евакуация.
Чл. 27. (1) Стопанските, административните,
жилищните и други обслужващи сгради по пра-
вило се проектират като самостоятелни сгради.
(2) Допуска се проектиране на помещения
за оперативно управление, за съблекални, бани
и др. във взривоопасни производствени и скла-
дови сгради в най-безопасните за тях места.
Чл. 28. Площите, обемите и помещенията
на подземните складове за ВВООБ се опреде-
лят с технологичните изисквания в заданието
за проектиране, в зависимост от вида и коли-
чеството на ВВООБ.
Чл. 29. Подземните складове за ВВ се проек-
тират като камери или ниши, които се разпола-
гат така, че взривяването в една от тях да не
предизвиква детонация на ВВ в съседните ка-
мери или ниши.
Чл. 30. Разполагането на подземните скла-
дове за ВВ, свързани с подземни изработки (руд-
ници, мини и др.), трябва да отговаря на след-
ните условия:
1. разстоянието от склада до шахтите, шах-
товите дворове и други камери, както и до вен-
тилационни врати, разрушаването на които
може да лиши целия рудник или участък от него
от приток на чист въздух, трябва да е не по-
малко от 100 m за склад камерен тип и не по-
малко от 60 m—за склад с ниши;
2. разстоянието от склада до изработките
трябва да е не по-малко от 25 m—за склад каме-
рен тип, и не по-малко от 20 m—за склад с ниши;
3. отстоянието от повърхността на земята на
складове камерен тип трябва да е не по-малко от
30 m, а на складове с ниши—не по-малко от 15 m;
4. всеки подземен рудничен склад трябва да
се проектира с два изхода; допуска се подземни
складове, които нямат връзка с подземните
изработки, да се проектират с един изход с оси-
гурена вентилация.
Раздел II
Архитектурно-конструктивни изисквания
при проектиране на закрити стрелбища
Чл. 31. Не се допуска проектирането на зак-
рити стрелбища в жилищни сгради.
Чл. 32. (1) Помещенията, в които се пред-
вижда устройването на закрити стрелбища,
трябва да се проектират без прозорци.
(2) Дължината на стрелковия тунел трябва
да е най-малко:
1. за късо нарезно оръжие—25 m;
2. за дълго нарезно оръжие:
а) за калибър над 5,6 mm—100 m;
б) за калибър до 5,6 mm—50 m;
3. при балистични изпитвания и прострелва-
ния—съгласно заданието за проектиране.
(3) Светлата височина на стрелковия тунел
трябва да е най-малко 2,20 m, мерено до долния
ръб на таванните куршумоуловители, а при
балистични изпитвания и прострелване—най-
малко 1,00 m.
(4) Широчината на стрелковия коридор тряб-
ва да е най-малко 0,80 m.
(5) Куршумоуловителите в закритите стрел-
бища се проектират многопластови, от подхо-
дящи материали, с оглед осигуряване на защи-
та от рикошет. Таванните куршумоуловители
се проектират с широчина 30 cm, разположени
на разстояние 5 m един от друг.
(6) Облицовките в закритите стрелбища се
проектират от трудногорими и негорими мате-
риали с възможност за поемане на рикошет.
(7) В закритите стрелбища се проектират
шумозащитни съоръжения, които да осигуря-
ват степен на защита от шум съгласно изисква-
нията на приложение № 3 от Наредба № 4 за
защита от шум на територията на населените
места (ДВ, бр. 41 от 1999 г.).