Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за
уреди, монтирани в отсеци от негорими мате-
риали и предназначени само за разполагане на
котли.
Чл. 311. Отоплителните котли на твърдо
гориво се оборудват с контролни уреди с тер-
мостат за регулиране притока на въздуха, необ-
ходим за горене.
Чл. 312. В близост до всеки отоплителен
прибор се поставят средства, с които саждите
да могат бързо да бъдат загасени.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
БИТОВИ УРЕДБИ, РАБОТЕЩИ С
ВТЕЧНЕН ГАЗ
Раздел I
Общи положения
Чл. 313. (1) Битовите уредби, работещи с
втечнен газ, се състоят основно от захранваща
секция, включваща една или повече газови
цистерни и един или повече редуциращи венти-
ли, разпределителна система и определен брой
уреди, работещи на газ.
(2) Резервните и празните цистерни, които
не са в захранващата секция, не са част от уред-
бата по ал. 1.
(3) Изискванията по чл. 322 се прилагат към
уредбите по ал. 1.
Чл. 314. Битовите уредби могат да работят
само с газ пропан за промишлени цели.
Раздел II
Уредби и цистерни
Чл. 315. Използваните уредби за втечнен газ
са изцяло настроени за работа с пропан и се
монтират съгласно добрата практика.
Чл. 316. Уредбите за втечнен газ се използ-
ват само за битови нужди в жилищните поме-
щения и рулевата рубка и за съответните цели
на пътническите кораби.
Чл. 317. (1) Допуска се на борда да има ня-
колко отделни уредби.
(2) Не се допуска жилищни помещения, раз-
делени от товарния трюм или от вградена цис-
терна, да се обслужват от една и съща уредба.
(3) Не се допуска в машинното отделение да
се намира никоя част на уредба за втечнен газ.
Чл. 318. (1) Допуска се използването само
на цистерни с одобрена вместимост между
5 и 35 kg.
(2) На пътническите кораби се допуска ИА
“МА” да одобрява използване на цистерни с по-
голяма вместимост.
(3) На приетите след тестове за годност цис-
терни се поставя клеймо.
Раздел III
Място и разположение на захранващите
секции
Чл. 319. (1) Захранващите секции се разпола-
гат на палубата в стоящ или стенен шкаф, разпо-
ложен извън корабните кабини в такова място,
че не се затруднява движението на борда.
(2) Не се допуска захранващите секции по
ал. 1 да бъдат монтирани към фалшборда в носа
и кърмата.
(3) Допуска се да бъде използван стенен
шкаф, вграден в надстройка, при условие че е
газонепроницаем и може да се отваря от над-
стройката навън.
(4) Захранващите секции по ал. 1 се разпола-
гат така, че тръбопроводите, водещи до консу-
маторите на газ, са възможно най-къси.
(5) Едновременно в работен режим могат да
бъдат само толкова цистерни, колкото са необ-
ходими за работата на уредбата.
(6) Няколко цистерни могат да бъдат свър-
зани само ако се използва автоматичен пре-
включвател.
(7) Към една захранваща секция могат да се
включват до четири цистерни, а броят на цистер-
ните на борда, включително резервните цистер-
ни, не се допуска да надвишава шест на уредба.
(8) На пътнически кораби с камбузи или
столови за пътниците могат да се свързват до
шест цистерни, а броят на цистерните на борда,
включително резервните цистерни, не се допус-
ка да надвишава девет на уредба.
(9) Регулаторът, понижаващ налягането до
работно, а в случай на двустепенно понижава-
не на налягането—първият регулатор, се мон-
тира на преградата в същия шкаф, където са
цистерните.
Чл. 320. Захранващите секции се разполагат
така, че всяко изтичане на газ да може да изле-
зе на открито от шкафа, съдържащ секцията,
без риск от проникване във вътрешността на
кораба или влизане в досег с какъвто и да е
източник на възпламеняване.
Чл. 321. (1) Шкафът, съдържащ секцията, се
изработва от труднозапалими материали и е
достатъчно проветряем посредством отвори в
горната и долната част.
(2) Цистерните се разполагат вертикално в
шкафа по такъв начин, че да не могат да се
обърнат.
(3) Шкафът се конструира и разполага така,
че температурата на цистерните да не превиша-
ва 50 °С.
(4) От външната страна на шкафа се поста-
вят надпис “Втечнен газ” и знак “Паленето на
огън и пушенето забранено” с диаметър не по-
малък от 10 cm в съответствие с фиг. 2 от при-
ложение № 3.
Чл. 322. Резервните и празните цистерни,
които не се съхраняват в захранващата секция,
се складират извън жилищните помещения и
рулевата рубка в шкаф, направен в съответст-
вие с изискванията по този раздел.
Раздел IV
Регулатори на налягането
Чл. 323. (1) Уредите, работещи на газ, се
свързват с цистерните само посредством раз-
пределителна система, оборудвана с един или
повече вентили за понижаване на налягането
на газа до нормалното работно налягане.