Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 88

СТР.  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
2. полуподземни – когато са вкопани на не 
по-малко от половината от височината им и 
най-високото ниво на течността в резервоара 
не превишава с повече от 2 m най-ниската 
проектна кота на прилежащия терен;
3. надземни – когато не отговарят на изис-
кванията по т. 1 и 2.
(2) Надземните резервоари се приравняват 
към подземните резервоари при следните ус-
ловия:
1. когато е предвиден плътен околовръстен 
насип с дебелина най-малко 3 m спрямо стени-
те на резервоара и насип над него с дебелина 
най-малко 0,2 m;
2. когато резервоарът е положен в саркофаг 
и е засипан с пясък; саркофагът се изпълнява 
като стоманобетонна подпорна стена на разсто-
яние най-малко 1 m от стените на резервоара, 
с дебелина най-малко 0,3 m, с височина най-
малко 0,3 m над резервоара и с насип над него 
най-малко 0,2 m.
Чл. 508. Не се допуска проектиране на 
резервоари в подземни бункери, галерии, пе-
щери и др., както и съхраняване на ЛЗТ и ГТ 
в открити ями и котловани.
Чл. 509. (1) Резервоарите за съхраняване на 
ЛЗТ и ГТ се проектират, както следва:
1. метални (хоризонтални, вертикални или 
сферични);
2. стоманобетонни;
3. от полимерни материали – в съответ-
ствие с БДС EN 976-1 „Подземни резервоари 
от усилени със стъклени влакна пластмаси 
(GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари 
за безнапорно съхраняване на горива на неф-
тена основа. Част 1: Изисквания и методи за 
изпитване на резервоари с единична стена.“ и 
БДС EN 13341:2006 „Термопластични статични 
резервоари за надземно съхранение на горива 
за битово отопление, керосин и дизелови го-
рива. Резервоари от формуван чрез раздуване 
полиетилен, ротационно формуван полиетилен 
и полиамид 6, получен чрез анионна полиме-
ризация. Изисквания и методи за изпитване“. 
(2) При проектиране на резервоари за ЛЗТ 
и ГТ от полимерни материали максималният 
обем на единичния резервоар е 1 m3, а общият 
обем на склада – 10 m3. 
(3) Металните вертикални резервоари са:
1. с неподвижен (стационарен) покрив;
2. с понтон (неподвижен покрив и плаващ 
над течността понтон);
3. с плаващ (подвижен) покрив с ограждащ 
борд с височина най-малко 0,3 m на разстояние 
не повече от 1 m от стената на резервоара.
Чл. 510. (1) В покривите на вертикалните 
резервоари за ЛЗТ с обем, по-голям от 500 m3 
(с изключение на резервоарите с плаващ по-
крив), се предвиждат лесноизхвърлящи се звена 
за поемане на взривната вълна при евентуална 
експлозия, заварени с 50 % олекотени шевове в 
сравнение с шевовете на други звена по покрива.
(2) Лесноизхвърлящи се звена се предвиждат, 
както следва:
1. за резервоари с обем от 500 до 
5000 m3 – най-малко 2 броя;
2. за резервоари с обем от 5001 до 
15 000 m3 – най-малко 3 броя;
3. за резервоари с обем над 15 000 m3 – най-
малко 4 броя.
(3) Лесноизхвърлящите се звена се разпола-
гат симетрично, като общата им повърхнина 
е равна на 50 % от повърхнината на покрива 
на резервоара.
Чл. 511. (1) Фундаментите и топлоизолацията 
на резервоарите се проектират от материали с 
клас по реакция на огън А1.
(2) Металните носещи конструкции, върху 
които се монтират резервоари за ЛЗТ и ГТ, се 
защитават до достигане на огнеустойчивост 
най-малко R 60 или се проектират с водни 
инсталации за охлаждане.
Чл. 512. (1) За изпускане на образувалите 
се пари и за изравняване на налягането към 
резервоарите (с изключение на резервоарите 
с плаващ покрив), предназначени за съхраня-
ване на ЛЗТ, и с вместимост над 400 m3, се 
предвиждат дихателни и предохранителни (ава-
рийни) клапани (механични или хидравлични) 
с огнепреградители.
(2) Резервоарите за ЛЗТ с вместимост до 
400 m3 включително, както и резервоарите, 
предназначени за съхраняване на ГТ с пламна 
температура от 55 до 120 °С, се изпълняват с ди-
хателни тръби (отдушници) с огнепреградители.
(3) Резервоарите за ГТ с пламна температура 
над 120 °С се изпълняват с дихателна тръба.
(4) Дихателните тръби на резервоари за 
ЛЗТ и ГТ в помещения се проектират извън 
сградите, на разстояние 2 m над покривите, или 
на външна стена на височина най-малко 3 m 
от земята и на разстояние 2 m от прозорци, 
врати и други отвори. Дихателните тръби се 
проектират с огнепреградител.
(5) Допуска се обединяване на дихателните 
тръби на няколко резервоара, при условие че 
смесването на парите на съхраняваните в тях 
ЛЗТ и ГТ не предизвика запалвания, пожар 
или взрив.
Чл. 513. (1) Нивопоказателите и приспособле-
нията за вземане на проби към резервоарите за 
ЛЗТ и ГТ се осигуряват срещу искрообразуване, 
течове, пароотделяне и натрупване на опасни 
потенциали от статично електричество.
(2) Не се разрешава вграждането на ниво-
мерни (контролни) стъкла в стените на резер-
воари за ЛЗТ и ГТ.
(3) Разрешава се използването на нивомерни 
стъкла за резервоари с обем до 200 m3, при 
условие че нивомерните стъкла са защитени 
от механични повреди и са изолирани от ре-
зервоарите посредством спирателна арматура.