Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 61

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
басейна за съхранение на отработено гориво, 
на системата на контура на топлоносителя 
на реактора и на херметичната конструкция 
при всички експлоатационни състояния и 
аварийни условия.
(2) Средствата за контрол и регистрация 
трябва да осигуряват достатъчна информа­
ция за мониторинг на статуса на основното 
оборудване и развитието на авариите, за оп­
ределяне на количествата и източниците на 
освобождаване на радиоактивни вещества в 
околната среда и за анализ на авариите.
(3) Измененията на условията на нормална 
експлоатация, които могат да въздействат на 
безопасността, се съпровождат със звукова и 
светлинна сигнализация на блочния пулт за 
управление.
(4) Системите за контрол трябва да са 
подходящи за измерване на параметрите на 
ЯЦ и да са квалифицирани за условията на 
околната среда при нормална експлоатация, 
очаквани експлоатационни събития и ава­
рийни условия. 
Чл. 108. (1) Управляващите системи за 
нормална експлоатация трябва надеждно 
да поддържат и ограничават измененията 
на технологичните параметри в рамките на 
експлоатационните предели.
(2) Командите за управление на техно­
логичните системи и компоненти, важни за 
безопасността, формирани от управляващите 
системи или от ключовете за дистанционно 
управление на БПУ, трябва да се регистрират 
автоматично.
Чл. 109. (1) Управляващите системи за без­
опасност трябва да установяват признаците за 
аварии и автоматично да задействат системите 
за безопасност, необходими за достигане и 
поддържане на безопасно състояние на ЯЦ.
(2) Управляващите системи за безопасност 
се проектират така, че:
1. единичен отказ да не води до загуба на 
управляващата функция;
2. извеждането от състояние на готовност 
на който и да е компонент или канал да не 
води до загуба на необходимата минимална 
резервираност; 
3. да са в състояние да преодолеят възмож­
ните опасни въздействия на управляващите 
системи за нормална експлоатация;
4. да предотвратяват операторски действия, 
които могат да компрометират ефективността 
на системите за безопасност в експлоатаци­
онни състояния и аварийни условия, но не 
противодействат на правилните операторски 
действия в аварийни условия;
5. в случай на отказ на управляваща сис­
тема за безопасност да достигнат безопасно 
състояние на ЯЦ чрез използване на принципа 
на безопасния отказ;
6. да задействат системите за безопасност 
без намесата на оперативния персонал за оп­
ределен период от началото на очаквани екс­
плоатационни събития или аварийни условия;
7. да предоставят на оперативния персо­
нал информация за мониторинг на ефекта от 
автоматичните действия;
8. да осигуряват непрекъсната автоматич­
на диагностика на работоспособността на 
системите и диагностика на технологичните 
компоненти, чиито откази са изходни събития 
за аварии.
Чл. 110. (1) Системите за контрол и упра­
вление на КСК, важни за безопасността, се 
проектират с висока функционална надеждност 
и възможности за периодична проверка, съв­
местими с функциите на безопасност, които 
изпълняват.
(2) За предотвратяване на загуба на функ­
ции на безопасност в проекта се прилагат в 
практически възможната степен принципите 
за функционално или компонентно разноо­
бразие, независимост и резервиране.
(3) Периодичните проверки трябва да 
определят функционалността на сензорите, 
входните сигнали, логическите схеми, техниче­
ските средства за управление и техническите 
и компютърните средства за регистрация.
(4) За извеждане на система за безопасност 
от състояние на готовност за провеждане на 
периодична проверка при работа на мощност 
в проекта се предвижда възможност за ясно 
идентифициране на всяко изолиране на сис­
темата, необходимо по време на проверката 
или техническото обслужване. 
Чл. 111. (1) При проектиране на компют­
ризирани системи за контрол и управление на 
КСК, важни за безопасността, се определят 
и използват стандарти и практики, които 
осигуряват високо качество при разработва­
не и изпитване на хардуера и софтуера през 
жизнения цикъл на системите, особено при 
разработване на софтуера.
(2) Целият процес на разработване, вклю­
чително контролът, изпитването и въвежда­
нето на проектни изменения, се документира 
систематично по начин, който позволява 
проследяване и проверка.
(3) Оценката на надеждността на системите 
се извършва от експерти, независими от дос­
тавчика и проектанта. Когато изпълняваните 
функции на безопасност са важни за достигане 
и поддържане на безопасното състояние на 
ЯЦ и необходимата висока надеждност на 
хардуера и софтуера не може да се демон­
стрира с висока степен на достоверност, се 
осигуряват други средства за изпълнение на 
функциите на безопасност.
(4) Отказите по обща причина, произти­
чащи от софтуера, се отчитат при оценка на 
изпълнението на функциите на безопасност.
(5) Системите трябва да са защитени срещу 
неочаквано прекъсване или преднамерена 
намеса в тяхната работа.