Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 61

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
формулата Q = (0,15vL(B+D) + 2,25)2 m3/h,
където L, B и D са в m, като общата произво-
дителност на пожарните помпи може да не пре-
вишава 180 m3/h.
(4) Всяка една от пожарните помпи, която
не е аварийна, има производителност не по-
малка от 40 % от общата производителност на
пожарните помпи, изисквани по ал. 3, и във
всеки случай е в състояние да осигури най-мал-
ко две струи вода, изисквани по чл. 91, ал. 3,
т. 1. Тези пожарни помпи осигуряват основната
пожарна система при изискваните условия.
Когато са монтирани повече от две помпи,  про-
изводителността им удовлетворява ИА “МА”.
(5) Пожарните помпи са самостоятелно зад-
вижвани механични помпи. Санитарните пом-
пи, баластните помпи, сантинните помпи или
помпите с общо предназначение могат да бъ-
дат приети като пожарни помпи, ако:
1. обикновено не се използват за изпомпва-
не на нефтопродукти; или
2. понякога се използват за прехвърляне или
изпомпване на гориво, но на тях са монтирани
подходящи устройства за превключване.
(6) Към всички пожарни помпи се монти-
рат предпазни клапани, ако помпите могат да
развиват налягане, превишаващо конструк-
тивното налягане на тръбите от противопо-
жарната система, хидрантите и шланговете.
Тези клапани се разполагат и регулират така,
че предотвратяват появяването на прекомер-
но налягане в която и да е от основните по-
жарни системи.
(7) Аварийните механични пожарни помпи
са помпи със самостоятелно задвижване и зах-
ранване със собствен дизелов двигател за ос-
новно задвижване и запас от гориво, монтиран
на достъпно място извън отделението, в което
са разположени основните пожарни помпи, или
със задвижване от автономен генератор, който
може да е аварийният генератор по чл. 68 с дос-
татъчна мощност и разположен на безопасно
място извън машинното отделение, за предпо-
читане над работната палуба. Аварийната по-
жарна помпа трябва да е в състояние да работи
най-малко 3 h.
(8) Аварийните пожарни помпи, крановете
на задбордните смукатели и другите необходи-
ми кранове се задействат от места извън отде-
ленията, в които са разположени основните
пожарни помпи и които няма да бъдат блоки-
рани от пожар в тези отделения.
Чл. 90. (1) Когато се изисква повече от един
хидрант за осигуряването на броя на струите,
определени в чл. 91, се осигуряват противопо-
жарни магистрали, които отговарят на следни-
те изисквания:
1. пожарните тръбопроводи нямат други
връзки, освен необходимите за целите на пожа-
рогасенето и необходимите за измиване на па-
лубата и котвените вериги и за работа на сан-
тинни ежектори,
2. когато са самоизточващи се и в тях може
да възникнат повреди вследствие замръзване,
са съоръжени с подходящи дренажни кранове.
(2) Диаметърът на противопожарната ма-
гистрала и тръбопровода за подаване на вода е
достатъчен за ефективно разпределяне на мак-
симално изискваното количество подавана вода
от две едновременно работещи пожарни помпи
или на 140 m3/h, което от двете количества е по-
малкото.
(3) При подаване на количеството вода по
ал. 2  от две едновременно работещи помпи през
струйниците по чл. 91, ал. 6 през които и да са
съседни хидранти във всички хидранти се под-
държа минимално налягане 0,25 N/mm2.
Чл. 91. (1) Броят на осигурените пожарни
шлангове е равен на броя на хидрантите, оп-
ределени по ал. 3, увеличен с един резервен
шланг, като:
1. в този брой не се включват пожарни шлан-
гове, които се изискват в кое да е машинно или
котелно отделение;
2. пожарните шлангове са от одобрен мате-
риал и с достатъчна дължина, за да се подава
струя вода до всички помещения, където може
да се наложи да се използват;
3. пожарните шлангове не са по-дълги от 20 m;
4. шлангът е снабден със струйник и необхо-
димите съединители;
5. пожарните шлангове заедно с необходи-
мите принадлежности и инструменти се дър-
жат в готовност за използване на видни места
в близост до подаващите вода хидранти или
съединения.
(2) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” може да увеличи броя на изискваните
пожарни шлангове, за да обезпечи наличност-
та и достъпността по всяко време на достатъ-
чен брой шлангове, с оглед размера на кораба.
(3) Броят на хидрантите и тяхното разполо-
жение отговарят на следните изисквания:
1. осигуряват най-малко две струи вода, ко-
ито достигат до всяка част на кораба, обикно-
вено достъпна за екипажа, когато корабът е на
път; струите не произхождат от един и същи
хидрант; едната струя е от шланг с единична
дължина;
2. хидрантите са съоръжени с пожарни шлан-
гове със струйници с двойно предназначение,
както се изисква по ал. 6; един хидрант се раз-
полага в близост до входа на защитаваното
помещение.
(4) Материалите, които поради нагряване
лесно губят своята ефективност, не се използ-
ват за противопожарни магистрали и хидран-
ти, освен ако са подходящо защитени и:
1. тръбите и хидрантите са разположени така,
че пожарните шлангове могат лесно да се съе-
диняват към тях;
2. на кораби, където може да се превозва
палубен товар, хидрантите са разположени така,
че винаги са лесно достъпни, а тръбите—до-