Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Раздел III
Извършване на обходи и прегледи
Чл. 157. (1) Оперативният персонал по вре-
ме на дежурство в смяната извършва периодич-
но обходи и прегледи на съоръженията по пред-
варително определен маршрут.
(2) Периодичността на обходите и обемът
на прегледите се определят с вътрешна инст-
рукция за работното място, като се вземат под
внимание видът и състоянието на съоръжения-
та, условията и средата, при които работят и
други фактори.
(3) За обходите се прави запис в оператив-
ния дневник с отбелязване часа на започване и
завършване на обхода.
Чл. 158. При прегледите през време на обхо-
дите се забранява:
1. сваляне на ограждения и/или преминава-
не зад тях, отваряне на люкове, с изключение
на предназначените за контрол, както и сваля-
не или разместване на поставените постоянни
знаци и табели с надписи;
2. влизане в шахти и канали, в затворени
помещения, електрически уредби, въглищни
бункери и др., без да са спазени съответните
изисквания на този правилник и на вътрешни-
те инструкции за безопасност;
3. влизане в затворени съдове, тръбопрово-
ди с голям диаметър, както и в полузатворени
и затворени пространства с температура над
60 °С или когато в тях има вода над 0,2 m с тем-
пература над 50 °С;
4. ходене и стоене по площадки, тръбопро-
води, въздушни и газови канали, кожуси на
съединители и лагери, както и по конструкции
и междуетажни гредореди, които не са предназ-
начени за минаване по тях и не са снабдени със
специални платформи, ръкохватки и огражде-
ния (парапети);
5. заставане срещу предпазни клапани и
мембрани, люкове и други опасни места на
работеща уредба;
6. стъпване и ходене по лентови транспор-
тьори.
Г л а в а  с е д м а
ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ
Чл. 159. Оперативните превключвания в
неелектрически уредби/мрежи с постоянно де-
журство се извършват само от дежурния опера-
тивен персонал, който ги обслужва.
Чл. 160. Оперативни превключвания в уред-
би без дежурен персонал се извършват от опе-
ративно-ремонтен персонал, на когото тези
уредби са зачислени, със записване в операти-
вен дневник.
Чл. 161. Работодателят или упълномоще-
но от него лице утвърждава списък на лицата
от оперативно-ремонтния персонал, които
имат право да извършват оперативни прев-
ключвания.
Чл. 162. Разрешение/нареждане за извърш-
ване на оперативни превключвания може да
издаде само лице от ръководния оперативен
персонал—дежурен инженер/диспечер, под чи-
ето оперативно управление се намира уредба-
та/мрежата.
Чл. 163. В случаите, нетърпящи отлагане—
пожар, нещастни случаи с хора, стихийни бедс-
твия и др., както и при липса на телекомуника-
ционна връзка с диспечера, се допуска дежур-
ният персонал да вземе еднолично решение и
да извърши съответните оперативни превключ-
вания без знанието на висшестоящия персо-
нал. В тези случаи дежурният действа в съот-
ветствие с вътрешната инструкция за ликвиди-
ране на авариите на обекта, утвърдена от рабо-
тодателя, с последващо незабавно уведомяване
на висшестоящия персонал. 
Чл. 164. (1) Персоналът, който извършва
оперативни превключвания, е длъжен да носи
и използва предоставените защитни средства и
специално работно облекло.
(2) Видовете защитни средства и специално
работно облекло за категориите персонал са
определени с нормативните актове и утвърде-
ните от работодателя вътрешни инструкции.
Чл. 165. (1) С нареждането за оперативни
превключвания се указва последователността
на извършваните операции по технологичната
оперативна схема.
(2) Издадено нареждане може да се смята за
изпълнено само след обратно потвърждение от
изпълнителя му, лично или чрез средство за
телекомуникация.
Чл. 166. Превключвания по едно съоръже-
ние или присъединение се изпълняват в след-
ния ред:
1. на лицето, което ще извърши превключ-
ване, се дава само една задача, по едно съоръ-
жение/присъединение;
2. лицето, което е получило нареждане за прев-
ключване, е длъжно да го повтори на лицето,
издало нареждането, да го запише в оперативния
дневник и да уточни по технологичната схема
видовете операции и тяхната последователност;
3. при изпълнение на превключване от две
лица лицето, което е получило нареждането,
разяснява на второто лице вида и последовател-
ността на операциите по технологичната схема;
4. при съмнение в правилността на извърш-
ваните операции превключването се прекратя-
ва и се прави повторна проверка по технологич-
ната схема.
Чл. 167. (1) Сложни, често повтарящи се
оперативни превключвания, могат да се извър-
шват по бланка за превключване, предварител-
но изготвена по образец.
(2) Списъкът на сложните превключвания,
извършвани по бланки за превключване, и ре-
дът за тяхното изпълнение се утвърждават от
работодателя или упълномощено от него отго-
ворно длъжностно лице.