Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
прахове (бункери, шахти и др.), се осъщест-
вява посредством осветители със съответната 
категория, защитени от механични повреди 
и вградени в стените на съоръженията, без 
да изпъкват.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 204. Член 290 се изменя така:
„Чл. 290. (1) Помещението на котли, рабо-
тещи с газово гориво, се проектира най-малко 
с един осветител, предназначен за работа в 
потенциално експлозивна атмосфера, със 
самостоятелно електрозахранване (присъеди-
нен на отделен токов кръг) и с прекъсвачи и 
предпазители, изнесени извън помещението.
(2) В помещението по ал. 1 се предвижда 
газсигнализаторна инсталация, която се за-
действа при достигане на концентрация на 
газа във въздуха 10 % (20 % при наличие на 
аварийна вентилация) от ДЕГ, като:
1. затваря електромагнитен вентил, мон-
тиран на захранващия газопровод извън 
сградата;
2. изключва електрическото захранване в 
помещението (с изключение на захранването 
на аварийната вентилация) и включва освети-
теля, предназначен за работа в потенциално 
експлозивна атмосфера;
3. включва звуков и светлинен сигнал на 
фасадата на сградата или в помещение с по-
стоянно пребиваване на хора.
(3) Електрическите двигатели на венти-
латори към димоходите на газифицираните 
котелни, както и пусковата им апаратура (ако 
е монтирана в котелното помещение) трябва 
да са предназначени за работа в потенциално 
експлозивна атмосфера.“
§ 205. В чл. 291, ал. 1, т. 4 думите „от 20 
до 30 Ра“ се заменят с „от 50 Ра“.
§ 206. В чл. 292 с табл. 35 се правят след-
ните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния от отделно 
стоящи трансформаторни постове, подстанции 
и разпределителни уредби до помещения и 
открити съоръжения с експлозивоопасни зони 
са съгласно табл. 35.“
2. В табл. 35:
а) в колона 2 думите „С леки горими га-
зове, леснозапалими течности, горим прах 
или влакна“ се заменят със „С леки горими 
газове, леснозапалими и горими течности, 
горим прах или летящи частици“;
б) създава се номер по ред 10:
„10.	Резервоари с ГТ	
20	
40“.
§ 207. В чл. 296 думите „граница на“ се 
заличават.
§ 208. Член 297 се изменя така:
„Чл. 297. Съединителните и разклонител-
ните муфи за кабели в експлозивоопасни зони 
се изпълняват със съответната защита.“
§ 209. Член 298 се изменя така:
„Чл. 298. Входовете на кабелите в елек-
трическите машини и апарати се изпълняват 
със същата или по-висока защита както на 
съответните машини и апарати.“
§ 210. В чл. 300 т. 3 се изменя така:
„3. повърхностната температура на шино-
проводите и на неизолираните отклонения от 
тях не превишава определените стойности, 
които се изискват за съоръженията, работещи 
в потенциално експлозивната атмосфера;“.
§ 211. В чл. 303 ал. 2 се отменя.
§ 212. В чл. 304, ал. 2 означението „EI“ се 
заменя с „Е“.
§ 213. В чл. 306 след думата „отвън“ се 
добавя „или“.
§ 214. Член 307 се отменя.
§ 215. В чл. 308 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. вентилационна система за отвеждане 
на дим и топлина;“
б) точки 4 и 5 се отменят.
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Вентилационните системи за отвеждане 
на дим и топлина в атриумите се проектират 
при спазване изискванията на приложение 
№ 11 и на чл. 113, ал. 2, 3 и 4, чл. 114, ал. 2 и 
3, чл. 115, чл. 116, ал. 2, 3 и 4, чл. 119, чл. 121, 
чл. 122, ал. 2, т. 3 и чл. 123, ал. 3, като:
1. приточните отвори за постъпване на 
въздух се разполагат равномерно при основата 
на атриума с височина от пода до горния край 
на отвора не повече от 2 m;
2. местата за подаване на чист въздух 
посредством приточна принудителна венти-
лация се проектират в съответствие с т. 1, 
като въздушната струя се насочва към пода 
в основата на атриума;
3. в случаите, когато се изисква осигуряване 
на принудителна вентилационна система за 
отвеждане на дима и топлината от всеки етаж, 
приточни отвори (или места за принудително 
подаване на чист въздух) се предвиждат и в 
покрива на атриума.
(4) Когато приточните отвори не могат да 
осигурят директно отвън чист въздух за ат-
риума, се допуска въздухът да постъпва през 
фоайе, контактуващо с атмосферата (когато не 
се изисква отделяне на фоайето от атриума с 
пожарозащитни прегради), като отворите се 
разполагат съгласно ал. 3 и площта им е не 
по-малка от 1,5 пъти от изискваната площ.
(5) Височината на атриума се отчита от 
кота готов под в основата на атриума до кота 
готов под на най-високо разположения етаж, 
обединен от атриума.
(6) Освен в случаите, предвидени в прило-
жение № 11, сградите с атриуми се осигуряват 
с автоматична ПГИ, когато попадат в обхвата 
на приложение № 1.“