Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
Неотопляван сутерен
Коефициентът на топлопреминаване през 
под, разделящ отопляваното пространство от 
неотопляван сутерен, се изчислява съгласно 
т. 7.1.2. U стойностите на пода се изчисляват по 
същия начин, както за под, без никакви влияния 
от почвата (уравнение (8) и фактори fg1, fg2 и Gw 
не се включват).
Окачен под
Стойностите на коефициента на топлопре-
минаване на окачен под се изчисляват съгласно 
т. 7.1.2. U стойностите на окачения под се изчис-
ляват по същия начин, както за под, без никакви 
влияния от почвата (уравнение 8 и фактори fg1, 
fg2 и Gw не се включват).
7.1.4. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ КЪМ ИЛИ ОТ 
ОТОПЛЯВАНИ ПРОСТРАНСТВА С РАЗЛИЧНА 
ТЕМПЕРАТУРА. КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛИН-
НИ ЗАГУБИ HT,ij 
Коефициентът на топлинни загуби HT,ij изразява 
преминаването на топлина от отоплявано прос-
транство (i) към съседно отоплявано простран-
ство (j) при значително различна температура. 
Това може да бъде съседна стая вътре в частта 
от сградата (например баня, стая за медицинско 
изследване, килер, стая, принадлежаща на съседна 
част от сградата (апартамент), или стая, намира-
ща се в съседна сграда, която не е отоплявана.
Коефициентът на топлинни загуби HT,ij се 
изчислява, както следва:
(11)
 


k
k
ij
ij
T
U
A
f
H
,
,W/K,
където:
ƒij е факторът за намаляване на температурата, 
който отчита разликата между температурата на 
съседното помещение и външната изчислителна 
температура:
(12) 
e
i
space
adjacent
i
ijf







int,
..
int,
.
Нормативни стойности на HT,ij са дадени в 
10.4.4.
Ак – площта на елемент от сградата(к), m2;
Uk – коефициентът на топлопреминаване на 
елемент на сградата (к), W/m2K.
Ефектът на топлинните мостове не е взет 
предвид при тези изчисления.
7.2. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ОТ ВЕНТИЛАЦИЯ
Изчислителните топлинни загуби от вентила-
ция на отоплявани пространства се определят, 
както следва:
(13) 
(
)
e
i
i
V
i
V
H
θ
θ
−
=
Φ
int,
,
,
, W,
където:
HV, i е изчислителният коефициент на топлинни 
загуби от вентилация, W/K;
i
int,
θ
 – вътрешната изчислителна температура 
на отопляваното пространство (i), °C;
e
θ  – външната изчислителна температура, °C.
Изчислителният коефициент на топлинни 
загуби от вентилация на отопляваното прос-
транство се определя, както следва:
(14) 
V,i
i
p
H
V ρc

  , W/K,
където:
i
V е дебитът на въздуха за отопляваното 
пространство (i), m3/s;
ρ  – плътността на въздуха при 
i
int,
θ
, kg/m3;
p
c  – специфичният топлинен капацитет на 
въздуха при 
i
int,
θ
, J/kgK.
При приемане на константни ρ и cp уравнение 
(14) добива вида:
(15) 
i
V,i
H
0.34V
=
, W/K,
където 
i
V в случая се изразява в m3/h. 
Изчислителната процедура за определяне на 
съответния дебит 
i
V зависи от избрания случай, 
т.е. със или без вентилационна система.
Без вентилационна система
Когато няма вентилационна система, се 
приема, че приточният въздух е със същите то-
плинни характеристики както външния въздух. 
Затова топлинните загуби са пропорционални 
на разликата между вътрешната изчислителна 
температура и външната температура на въздуха.
От стойностите на дебита на въздуха за ото-
пляваното пространство (i), които се използват 
за изчисляването на коефициента на загуби 
на топлина от вентилация, се избира по-голя-
мата стойност между инфилтрационния дебит 
вследствие дебита през пукнатините и фугите в 
ограждащите елементи и минималния дебит по 
санитарно-хигиенни норми:
(16) 
i
inf,i
min,i
V
max(V
,V
)
=



, m3/h,
където:
inf,i
V
 трябва да се изчисли съгласно т. 7.2.2;
min,i
V
 трябва да се изчисли съгласно т. 7.2.1.
С вентилационна система
Когато има вентилационна система, подава-
ният въздух е с температура, различна от темпе-
ратурата на външния въздух, и има различни от 
него стойности на топлинните характеристики. 
Температурният редукционен фактор се пред-
ставя, като се вземе предвид разликата между 
температурата на подавания въздух и външната 
изчислителна температура.
За системи с по-голям дебит на отработения 
от приточния въздух разликата се покрива от 
въздух, навлизащ през огражденията на сградата, 
което също се взема предвид.
Уравнението за изчисляване на дебита на 
въздуха за отопляваното пространство (i), което 
се използва за определяне на изчислителния кое-
фициент на топлинните загуби от вентилация, е:
(17)
i
inf,i
su,i
mech,inf,i
V,i
V
V
V
f
V
=
+
+




, m3/h,
където:
inf,i
V
 е инфилтрационният дебит на отопля-
ваното пространство (i), m3/h;
su
V
 – дебитът на приточния въздух за ото-
пляваното пространство (i), m3/h;