Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
5. спадане налягането на маслото в система-
та за смазване на лагерите и на нивото в масле-
ния резервоар под допустимото;
6. недопустимо повишаване на температура-
та на маслото на изхода от лагер или сегмент на
аксиалния лагер;
7. появяване на необичайни шумове и зву-
ци от триене на метал в турбината и апарати-
те на ГТУ;
8. повишаване на вибрациите на лагерите над
допустимите;
9. появяване на искри или дим от лагерите
или крайните уплътнения на турбините или
генератора;
10. запалване на масло или гориво, без да е
възможно загасяване с наличните противопо-
жарни средства;
11. появяване на локални взривове в горив-
ните камери или газоходите;
12. загасване на факела в горивната камера
при недопустимо налягане на горивото;
13. отпадане на захранващото напрежение на
устройствата за регулиране и автоматизация или
на всички контролно-измервателни прибори;
14. изключване на турбогенератора поради
вътрешни повреди;
15. преминаване на компресорите в автоко-
лебателен режим или недопустимо приближа-
ване към него;
16. промяна на налягането на въздуха за
компресорите над допустимото;
17. други случаи, предвидени от производи-
теля на съоръжението.
Чл. 383. Газотурбинната уредба се разто-
варва и при необходимост се спира съгласува-
но с оператора на електрическата мрежа в
следните случаи:
1. нарушаване нормалния режим на експло-
атация, задействала е предупредителната сиг-
нализация и нарушенията не могат да се от-
странят без спиране;
2. засядане на стопорни, регулиращи и про-
тивоавтоколебателни клапани;
3. повишаване температурата на корпуса
на турбината, горивните камери и свързващите
тръбопроводи над допустимата и не е възмож-
но тя да бъде понижена с изменение на товара
на ГТУ;
4. разлики в измерваните температури на
газовете над допустимите;
5. повишаване температурата на въздуха пред
компресорите високо налягане над допустимата;
6. неизправност на защита или на оператив-
ните контролно-измервателни прибори.
Чл. 384. Проверките и изпитването на систе-
мата за регулиране и защита на ГТУ от пови-
шаване честотата на въртене се извършват съг-
ласно инструкцията на завода производител.
Чл. 385. Защитата от превишена температу-
ра на газовете в турбината се проверява най-
малко веднъж на 4 месеца.
Чл. 386. Изпитване на системата за регу-
лиране на ГТУ с хвърляне на товара, съответ-
стващ на максималния разход на гориво, и из-
ключване на генератора от паралел се извър-
шват в случаите на:
1. извършена реконструкция с изменение на
динамичните характеристики на ГТУ или ста-
тичната и динамичната характеристика на ре-
гулиращата система;
2. появяване на съществени изменения на
статичните и динамичните характеристики на
регулирането в процеса на експлоатация или
след ремонт.
Чл. 387. (1) Газотурбинните уредби, които
не работят постоянно, се поддържат в постоян-
на готовност за пускане.
(2) Проверка на готовността за пускане, както
и контролни автоматични пускания с натовар-
ване се извършват ежемесечно.
Чл. 388. Ефективната стойност на вибраци-
онната скорост на лагерите на турбината, ком-
пресорите, турбогенератора и възбудителката
съответства на посочената в чл. 359.
Чл. 389. На всеки вал на ГТУ след изключ-
ване се установява с измерване времето на спи-
ране въртенето на ротора. При настъпване на
промени във времето в следващите спирания се
установява причината и се предприемат мерки
за отстраняването є.
Чл. 390. (1) При извеждане на ГТУ в продъл-
жителен резерв се предприемат мерки срещу
корозия на метала и при необходимост се из-
вършва консервация.
(2) Възлите, подлежащи на консервация, и
технологията на консервация се определят с
техническите условия при доставката на ГТУ.
Чл. 391. (1) При експлоатацията на ГТУ се
извършва техническо обслужване и диагности-
ка съобразно режимите и продължителността
на работа, броя на пусканията, използваното
гориво и състоянието на съоръженията.
(2) Сроковете, обемът и видът на работите
по ал. 1 се определят с местна инструкция на
енергийния обект.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  с е д м а
БЛОКОВИ УРЕДБИ
Чл. 392. Техническата експлоатацията на
блоковите уредби (енергийни блокове) в ТЕЦ
се извършва при спазване изискванията на гла-
ви двадесет и четвърта и двадесет и пета и на
завода производител.
Чл. 393. Участието на блоковите уредби в
покриването на товаровия график се осигурява
посредством промяна на натоварването на енер-
гийния блок в регулируемия диапазон и при
необходимост—до техническия минимум, пос-
тавянето му в резерв и пускането от различно
топлинно състояние.
Чл. 394. Границите на регулируемия диапа-
зон и на техническия минимум на натоварване
на блоковата уредба се записват в местната
инструкция и трябва да са на разположение на
оператора на електрическата мрежа.
Чл. 395. Когато натоварването на енергий-
ния блок е на долната граница на регулируе-
мия диапазон или на техническия минимум,
понижаването на температурата на прясната
пара и на междинно прегрятата пара не може
да бъде по-голямо от зададеното от завода про-
изводител.