Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 47

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
I load – токът на зареждане, А;
N – броят на елементите, които се зареждат;
T0 –  термодинамичната температура, 273 °К;
t – температурата на помещението, °С;
P – действителното налягане на въздуха 
за дадена местност, mmHg.
(3) При зареждане на няколко акумулаторни 
батерии и след преобразувания формулата по 
ал. 2 придобива вида:
.
(4) Количеството водород (VН2) в m3, което 
се отделя при зареждане на алкални акуму-
латори за 1 час, се определя по формулата:
,
където К е коефициент на увеличаване на 
количеството отделящ се водород; приема се 
от 1,2 до 1,3.
(5) Концентрацията на водород (СH2) в % по 
обем в помещението се определя по формулата:
,
където:
Vн2 е количеството отделен водород, m3;
Vfrv – свободният обем на помещението, m3.
(6) Необходимият минимален дебит (Vвз) в 
m3/h на вентилационната уредба се определя 
по формулата:
,
където:
ψ е коефициент на неравномерност на 
отделянето и разпространението на водород 
във въздуха на помещението (ψ ≥ 5);
Cдег е долната експлозивна граница на 
водорода.“
§ 73. В чл. 77, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думата „негорима“ 
се заличава, а след думата „дим“ се добавят 
думите „и топлина“.
2. Изречение второ се изменя така: „По-
жарозащитната завеса се предвижда с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2 и с 
огнеустойчивост най-малко ЕI 90.“
§ 74. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. Основният текст на чл. 78 се изменя така:
„Чл. 78. Не се допуска обединяване на 
засмуквания въздух от вентилационните ин-
сталации, когато той съдържа:“.
2. В т. 2 думите „взривоопасни смеси“ се 
заменят с „експлозивна атмосфера“.
3. В т. 3 текстът след думата „въздухопро-
водите“ до края се заличава.
§ 75. В чл. 79 думите „съседни на взри-
воопасни зони“ се заменят със „съседни на 
помещения със зони“.
§ 76. В чл. 80 думите „на производство“ 
се заличават.
§ 77. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. За случаите на възникване на по-
жар се предвижда автоматично затваряне на 
пожарните клапи (автономно или по сигнал от 
пожароизвестителната система) и автоматично 
или ръчно изключване на вентилационните 
инсталации с изключение на вентилационните 
системи за отвеждане на дима и топлината и 
вентилационните системи по чл. 75.“
§ 78. В чл. 83 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 83 става ал. 1 
и в нея изречение първо се изменя така: 
„Кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 
за помещения от категория по пожарна опас-
ност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие 
с табл. 13 или чрез изчисления съобразно 
параметрите, определени в технологичния 
проект.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За помещения извън тези по ал. 1 
кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 
се приема не по-малко от 3 h-1 (от пълния 
обем на помещението).“
3. В табл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:
а) в антетката думите „Кратност на възду-
хообмена във взривоопасни помещения за 1 
h“ се заменят с „Кратност на въздухообмена 
за 1 h“;
б) създава се забележка:
„Забележка. Кратността на въздухообмена 
за помещения с височина над 6 m се определя, 
като обемът се изчислява при височина 6 m.“
§ 79. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Аварийна вентилационна инсталация 
се проектира за зоните и помещенията от 
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, 
както и за помещения от клас по функцио-
нална пожарна опасност Ф5 с газифицирани 
съоръжения, в които при авария е възмож-
но да се образува експлозивна атмосфера в 
обем, по-голям от 5% от свободния обем на 
помещението.
(2) Кратността на въздухообмена на ава-
рийната вентилационна инсталация се при-
ема не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на 
помещението) независимо от кратността на 
другите постоянно действащи общообменни и 
местни (локални) вентилации в помещението.
(3) Кратността на аварийната вентилаци-
онна инсталация може да се определя и по 
изчислителен начин съгласно параметрите, 
определени в технологичния проект, но тя 
не може да е по-малка от изискващата се 
кратност по ал. 2.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 80. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
„(1) Аварийната вентилационна инсталация 
се предвижда блокирана с газоанализатори, 
подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в