Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 73

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
LPCH – дължината (km) на подземен кабел 
високо напрежение.
Общата дължина (LPAL + LPCL + LPAH + LPCH) 
се ограничава до:
– един километър или,
– разстоянието от първото устройство за 
защита от пренапрежение, инсталирано в за-
хранващата мрежа до входа на уредбата.
Приема се по-малкото от двете разстояния.
Когато дължините в разпределителната елек-
трическа мрежа не са известни, дължината LPAL 
се приема като 1 km и Lp става в най-лошия 
случай на 1;
в) местоположението на уредбата (градска, 
крайградска или селска среда).
Илюстрация към метода за оценяване на 
риска е показана на фигура П4.1.
Фигура П4.1. Илюстрация към метода за оценя-
ване на риска
Стойността на RAL се изчислява съобразно 
таблица П4.1.
Таблица П4.1
Местоположение на уредбата
RAL
Селска и крайградска среда
85/(Lp*Ng)
Градска среда
850/(Lp*Ng)
4. Класификация на издържани импулсни 
напрежения (категории на пренапрежение)
4.1. Цел на класификацията на издържани им-
пулсни напрежения (категории на пренапрежение)
Категориите на пренапрежение са опреде-
лени с цел координиране на изолацията и кла-
сификацията на оборудването по отношение на 
издържано импулсно напрежение е представена 
в таблица П4.2.
Издържаното импулсно напрежение за съ-
ответното оборудване или на част от него е 
определено от производителя на оборудването, 
като характеризира способността на неговата 
изолация да издържа пренапрежения. Издър-
жаното импулсно напрежение се използва за 
класифициране на електрооборудване, захран-
вано с електроенергия пряко от електрическа 
уредба, ниско напрежение, като категория на 
пренапрежение. Издържаните импулсни напре-
жения за електрооборудване, подбрано според 
номиналното напрежение, са представени, за да 
се разграничат различните нива на оборудването 
по отношение осигуряване на непрекъснатост 
на услугата и приемлив риск от неизправност.
Контрол на пренапрежението в съответната 
уредба или част от нея, базиран само на из-
държаното импулсно напрежение, може да е 
недостатъчен, защото:
а) преходните пренапрежения, предадени от 
електроразпределителната мрежа в повечето 
уредби, не са значително отслабени по направ-
лението на потреблението на тока; координация 
на изолацията може да бъде постигната в цялата 
уредба от защитата на оборудването от преходно 
пренапрежение, отговарящо на класифицираното 
издържано импулсно напрежение, намалявайки 
риска от неизправност до приемливо ниво;
б) в уредби, захранвани от изцяло подземни 
електроразпределителни мрежи, които не включ-
ват въздушни линии, е факт, че катодни токове и 
частични токове на мълния се разпространяват 
чрез подземните кабели;
в) оборудването често е свързано с две различ-
ни услуги, например електропровод или линия 
за пренос/предаване на данни; практическият 
опит показва, че при такъв вид оборудване се 
получават много свързани щети.
Във всички случаи е необходимо да се отчете 
устойчивостта на пренапрежения на най-чувст-
вителното електрооборудване, да се осигури 
защита, особено когато продължителната/не-
прекъсваемата работа на оборудването има 
изключително значение.
4.2. Издържани импулсни напрежения на 
оборудване и категории на пренапрежение:
а) оборудване, отговарящо на категория на 
пренапрежение IV с издържано импулсно напре-
жение не по-малко от стойността, определена 
в таблица П4.2, е подходящо за използване при 
или около началото на уредбата, например при 
главното разпределително табло; оборудването 
от категория IV има много висока способност 
да издържа импулсно напрежение, предоставяй-
ки необходимата висока степен на надеждност; 
примери за такова оборудване са електромерите 
и главните устройства за защита от свръхток;
б) оборудване, отговарящо на категория на 
пренапрежение III с издържано импулсно напре-
жение не по-малко от стойността, определена 
в таблица П4.2, е подходящо за използване във 
фиксираните инсталации по посока потреблението 
на енергия, включително и главното разпреде-
лително табло, предоставяйки висока степен на 
наличност; примери за такова оборудване са 
разпределителни табла, прекъсвачи, електрически 
инсталации, включително и кабели, събирателни 
шини, разпределителни кутии, ключове, контак-
ти във фиксираната инсталация и оборудване 
за индустриална употреба, както и друг вид 
оборудване, например стационарни двигатели 
с постоянна връзка с фиксираната инсталация;
в) оборудване, отговарящо на категория на 
пренапрежение II с издържано импулсно напре-
жение не по-малко от стойността, определена в 
таблица П4.2, е подходящо за използване като 
връзка с фиксираната електрическа инсталация, 
предоставяйки обикновена степен на разпола-
гаемост, каквато е необходима за обикновеното 
електрооборудване; пример за такова оборудване 
са домакински уреди и подобни товари;
г) оборудване, отговарящо на категория на пре-
напрежение I с издържано импулсно напрежение 
не по-малко от стойността, определена в таблица 
П4.2, е подходящо единствено за използване във 
фиксирани инсталации на сгради, където са при-
ложени мерки за защита извън оборудването – за 
да се ограничи преходното пренапрежение на 
съответното ниво; примери за такова оборудване 
са компютри, домашна електроника, т.е. оборуд-
ване, което няма да бъде директно свързано с 
обществената електрораз­пределителна мрежа.