Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 52

СТР.  52	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
1. като отделно стоящи или разположени на 
сградите неизолирани мълниеотводи с мълние­
приемници пръти или въжета, осигуряващи 
мълниезащитна зона тип А или тип Б съглас­
но табл. 4; от всеки прътов мълниеприемник 
или от всяка стойка на мълниеприемното 
въже се прокарват най-малко два токоотвода; 
при използване на съсредоточени заземители 
токоотводите се прокарват по противополож­
ните страни на сградата; при използване на 
разсъсредоточени заземители или на заземи­
телни контури токоотводите се разполагат на 
разстояние до 20 m един от друг, отчитано по 
периметъра на сградата;
2. като мълниеприемна мрежа при неметален 
покрив или с използването като мълниепри­
емник на металния покрив на сградата или 
съоръжението при спазване на изискванията по 
чл. 24; мълниеприемната мрежа се проектира 
на клетки с площ до 36 m2 (например 6×6 m, от 
стомана, с диаметър най-малко 8 mm); възли­
те на мрежата се съединяват чрез заваряване 
или със специални клеми; металните части 
на сградата (съоръжението), разположени на 
покрива (вентилационни устройства, метални 
тръби и др. под.), се съединяват с мълниепри­
емната мрежа или с металния покрив, а на 
неметалните части на сградата (съоръжението), 
които се извисяват над покрива, се поставят 
допълнителни мълниеприемници, присъединени 
към мрежата (металния покрив); токоотводите, 
съединяващи мълниеприемната мрежа или ме­
талния покрив със заземителите, се прокарват 
на разстояние до 20 m един от друг, отчитано 
по периметъра на сградата.
(2) При проектиране на защитата при пре­
ки попадения на мълнии на сгради и външни 
съоръжения от втора категория на мълниеза­
щита освен изискванията по ал. 1 се спазват 
и следните условия:
1. разстоянието от отделно стоящи мълние­
отводи до защитаваната сграда (съоръжение), 
както и до подземните проводи не се нормира;
2. импулсното съпротивление на всеки 
заземител за защита при преки попадения на 
мълнии да е до 10 W, като при специфично 
съпротивление на почвата 500 Wm и повече се 
допуска то да бъде по-голямо, но да не пре­
вишава 40 W; при специфично съпротивление 
на почвата до 500 Wm може да се използват 
естествени заземители (стоманобетонни фунда­
менти на сградите и съоръженията и др. под.);
3. допуска се обединяване на заземители 
за защита при преки попадения на мълнии, 
за защита от индуктирани напрежения от 
електростатична индукция и за защита срещу 
поражения от електрически ток;
4. при възможност за токоотводи се използ­
ват металните конструкции на защитаваните 
сгради и съоръжения (колони, ферми, пожарни 
стълби, направляващи релси на асансьорите 
и др. под.).
(3) Прътови мълниеприемници или мълние­
приемна мрежа може да не се проектират за 
сгради, чиито покривни елементи са разполо­
жени върху метални ферми, когато е осигурена 
непрекъсната електрическа връзка на металните 
ферми със заземителите, при условие че по 
покрива и в подпокривното пространство се 
използват само негорими материали.
Чл. 33. (1) За изравняване на потенциалите 
във вътрешността на сгради с широчина, по-го­
ляма от 100 m, се проектира заземителна уредба, 
съставена от стоманени електроди със сечение 
най-малко 100 mm2, разположени хоризонтално 
най-много през 60 m по широчината на сградата 
и на дълбочина най-малко 0,5 m. В краищата 
на сградата (от двете є страни) стоманените 
електроди се свързват към металните ферми 
и към външния заземителен контур или към 
армировката на стоманобетонните фундаменти 
на сградата.
(2) При използване на армировката на 
стоманобетонните фундаменти на вътрешни 
колони и при непрекъсната електрическа връзка 
чрез заваряване с мълниеприемниците не се 
проектира допълнителна заземителна уредба 
за изравняване на потенциалите в сградата.
Чл. 34. За защита при преки попадения на 
мълнии на линейните мрежи на техническата 
инфраструктура, като метални тръбопроводи, 
естакади и др. под. от втора категория на мълние­
защита, се проектира свързване към заземители 
с импулсно съпротивление до 20 W в местата 
на двете крайни опори, както и свързване към 
заземители с импулсно съпротивление до 50 W 
на междинни опори, разположени на разстояние 
от 250 до 300 m една от друга.
Чл. 35. (1) Защитата при преки попадения 
на мълнии на външни метални съоръжения с 
горими газове, пари и леснозапалими течности 
или втечнени газове се проектира, както следва:
1. на корпусите на уредби, съоръжения или 
отделни резервоари, при дебелина на метала 
на покрива, по-малка от 4 mm – чрез отделно 
­стоящи мълниеотводи или чрез мълниеотводи, 
разположени на тях;
2. на корпусите на уредби, съоръжения или 
отделни резервоари при дебелина на метала на 
покрива 4 mm и повече, както и на отделни 
резервоари с обем до 200 m3, независимо от 
дебелината на метала на покрива – чрез при­
съединяване към заземители;
3. на резервоари с плаващи покриви или 
понтони – чрез отделно стоящи мълниеотводи.
(2) Защитата при преки попадения на 
мълнии на външни съоръжения с корпуси от 
стоманобетон, съдържащи горими газове или 
леснозапалими течности, се проектира чрез 
отделно стоящи мълниеотводи или чрез мъл­
ниеотводи, разположени на тях.
Чл. 36. За защита при преки попадения на 
мълнии на външни уредби с втечнени газове при 
общ обем на резервоарите над 8000 m3, както и