Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 41

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
3. измерване на товарите и стойността на
напрежението в отделните точки на електри-
ческата инсталация—1 път в годината;
4. проверка на състоянието на съоръженията
на работното и аварийното осветление и про-
верка на съответствието на номиналните токо-
ве на прекъсвачите и на стопяемите вложки на
предпазителите с работните—1 път в годината;
5. изпитване на изолацията на стационарни-
те трансформатори с вторично напрежение 12—
42 V—най-малко 1 път в годината, а на прено-
симите трансформатори—1 път месечно.
Чл. 545. Почистването на осветителите, под-
мяната на изгорелите лампи и ремонтът на
инсталацията се извършват при изключено
напрежение по местен график.
Раздел III
Улично осветление
Чл. 546. Този раздел се отнася за техническа-
та експлоатация на уредби за улично и вътреш-
но квартално осветление на населени места.
Чл. 547. Забранява се закрепването на осве-
тители към напречниците, поддържащи кон-
тактната мрежа на градския електрически тран-
спорт. В районите на жп гари се разрешава
монтирането на осветителни тела и от 2 до 4
прожектора на стоманорешетъчните стълбове,
поддържащи контактната мрежа за променли-
во напрежение.
Чл. 548. При изолирано закрепване на осве-
тителни тела към стълбовете и носещите кон-
струкции на контактната мрежа металните
части на осветителната арматура се свързват с
нулевия проводник. Не се препоръчва повтор-
но заземяване на нулевия проводник на носе-
щите стълбове на контактната тролейбусна
мрежа, за да се избегне масовото повреждане
на лампите при скъсване на контактния про-
водник и допирането му до стълба и за осигуря-
ване на безопасно обслужване на лампите.
Чл. 549. Измерването на осветеността в кон-
тролните точки се извършва най-малко 1 път в
годината. Намалението на осветеността спря-
мо нормираната не трябва да бъде по-голямо
от 10 на сто.
Чл. 550. Нормираната осветеност се поддър-
жа чрез периодично почистване на осветители-
те и прожекторите, подменяне на лампите и
модернизиране на осветителните уредби чрез
използване на по-ефективни източници на свет-
лина, осветители и прожектори.
Чл. 551. Уличното осветление се включва и
изключва по денонощен график, изработен от
експлоатиращата организация и съгласуван с
местните органи на властта и заинтересувани-
те организации.
Чл. 552. Осветителите трябва да се почист-
ват със снемане на рефлекторите най-малко 2
пъти в годината. В участъци, подложени на
силно замърсяване, почистването се извършва
по специален график.
Чл. 553. (1) Ремонтът и експлоатацията на
уредбите за улично осветление трябва да се из-
вършват само от електротехнически персонал.
(2) Всички работи върху стълбовете трябва
да се извършват при изключено напрежение.
Чл. 554. (1) При централизирана автоматич-
на система на управление на уредбите за улично
осветление трябва да се осигури денонощно де-
журство на оперативен и ремонтно-оперативен
персонал, който да има на разположение транс-
портни средства и телефонна връзка. Тези изис-
квания се отнасят и за обслужването на уредбите
за рекламно осветление с газоразрядни лампи.
(2) Едновременно с почистването на освети-
телите се проверява изправността на закрепва-
щите детайли и на контактите. Профилактич-
ното почистване на осветителите трябва да се
извършва през деня.
(3) Подмяната на изгорели лампи и повреде-
ни осветители може да се извършва нощем, ако
работните места са достатъчно добре осветени.
Чл. 555. Работите на височина с помощта на
технически подемни средства трябва да се из-
вършват от специално обучен и подложен на
изпит персонал.
Раздел IV
Рекламни газоразрядни осветителни уредби
Чл. 556. Този раздел се отнася за техничес-
ката експлоатация на рекламни уредби, изпъл-
нени с газоразрядни тръби с тлеещ разряд със
студен катод.
Чл. 557. (1) Устройството за рекламно ос-
ветление трябва да удовлетворява изисквания-
та на Наредбата за устройство на електричес-
ките уредби.
(2) Всички работи по газоразрядните освети-
телни уредби се извършват само при изключено
напрежение в съответствие с местни инструкции.
Чл. 558. Всяка рекламна газоразрядна уредба
трябва да има проектна и техническа документа-
ция, утвърдена скица на уредбата, шаблони на
нестандартни детайли (тръби), електрическа схе-
ма, акт за приемане на уредбата в експлоатация,
договор за техническо обслужване, отчетен кар-
тон за профилактичните изпитвания, ремонти и
огледи, график за включване и изключване.
Чл. 559. (1) Проектните и техническите до-
кументации на газоразрядните уредби трябва да
се съхраняват от притежателя на рекламата или
от специализираното предприятие, което извър-
шва техническата експлоатация на тази уредба.
(2) Техническите документи на газоразряд-
ните уредби (акт за приемане, договор за техни-
ческо обслужване, отчетен картон за профилак-
тични изпитвания и ремонти, график за включ-
ване и изключване на уредбите) трябва да се
съхраняват от собственика на уредбата.
Чл. 560. (1) Ръководството на предприятие-
то, притежаващо рекламна газоразрядна уред-
ба, трябва да определи лице, което да отговаря
за своевременното включване и изключване на
уредбата и за ежедневния є външен оглед.
(2) Предприятията, които нямат собствен
квалифициран персонал за техническо обслуж-
ване на газоразрядни уредби, могат да предадат
функциите по обслужването на уредбите на
специализирана организация.
Чл. 561. Лицето, което отговаря за газораз-
рядната уредба, трябва незабавно да информи-
ра техническия персонал, експлоатиращ уред-
бата, или организацията, провеждаща експлоа-