Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
ретните настройки се предлагат от собственика и
се утвърждават от електроенергийния системен
оператор.
(3) Системите за автоматично регулиране на
активната мощност на турбината трябва да осигуря-
ват възможност за поддържане на зададената ак-
тивна мощност на генератора с точност:
1. за агрегати до 25 MW—не по-ниска от ± 2 %;
2. за агрегати над 25 MW—не по-ниска от ± 1 %.
(4) Системите за автоматично регулиране на
оборотите на турбината трябва да осигуряват въз-
можност за изравняване на честотата на синхрон-
ния агрегат с честотата на електроенергийната сис-
тема преди включване на генератора в паралел с
точност ± 0,1 %.
(5) Системите за автоматично регулиране на
мощност и обороти на турбини с мощност над 25
MW трябва да преминават от режим “регулиране на
мощност” към режим “регулиране на обороти”, при
изключване на генератора от мрежата, без да за-
действа защитата от свръхобороти.
(6) Системите за автоматично регулиране на
оборотите на турбината трябва да осигуряват въз-
можност за ограничение и защита от свръхобороти
на синхронния агрегат с възможност за настройка в
диапазона, както следва:
1. за парни турбини—от 104 % до 112 % от номи-
налната им стойност;
2. за водни и газови турбини—от 104 % до 130 %
от номиналната им стойност.
(7) Системите за автоматично регулиране на
оборотите на турбината на агрегатите, които са
предвидени за участие в първично регулиране на
честота в електроенергийната система, трябва:
1. да имат постоянна, присъща на регулиращата
система, зона на нечувствителност, не по-голяма от
±10 mHz;
2. да имат възможност за настройване на мъртва
зона до 500 mHz за диапазона от 49,0 до 50,5 Hz;
3. да осъществяват регулиране по статична ха-
рактеристика с възможност за настройка на статиз-
ма в границите от 2 до 10 %.
(8) Синхронни агрегати с мощност над 10 MVA
за хидроагрегати и над 25 MVA за турбоагрегати
трябва да осигуряват възможност за участие във
вторичното регулиране на честотата и обменните
мощности на ЕЕС (възможност за промяна на за-
дадената активна мощност от по-високо йерархи-
ческо ниво).
(9) Системите за автоматично регулиране на
оборотите на турбината на агрегатите, които са
предвидени за участие във възстановяването на енер-
гийната система след аварии (водни и газови турби-
ни), трябва да дават възможност за режим на самос-
тоятелна работа на синхронния генератор с изоли-
ран товар (“островен” режим) и за ресинхрониза-
ция, при което регулирането да става по променена
статична или астатична характеристика. Премина-
ването от зададената статична характеристика към
друга статична или астатична характеристика тряб-
ва да сe извършва:
1. по критерии, вградени в регулатора (горна или
долна граница по честота, скорост на промяна на
честотата или натоварването);
2. от оператора на електрическата централа чрез
ключ за управление;
3. дистанционно, чрез телесигнал от диспечерс-
ки център или в зависимост от състоянието на кому-
тационната апаратура.
(9а) Общостанционният регулатор на централа-
та трябва да разпознава автоматичното преминава-
не в “островен” режим на който и да е от работещите
агрегати, след което сам да превключва автоматич-
но всички останали работещи агрегати в същия ре-
жим. При автоматично преминаване в “островен”
режим общостанционният регулатор трябва да прев-
ключи автоматично и регулатора на напрежение в
режим “групово управление по напрежение” с на-
чално задание, определено от оператора.
Превключването от “островен” режим към ре-
жим на регулиране по мощност се извършва само
ръчно от дежурния оператор в централата.
(10) Системите за автоматично регулиране на
оборотите на турбината на агрегатите, които са
предвидени да участват във възстановяването на
електроенергийната система след големи аварии
(водни и газови турбини), е необходимо да имат
възможност за развъртане и натоварване при отсъс-
твие на външен източник на променливо напреже-
ние за захранване на собствените нужди.
(11) Електрическите централи (водни и газови),
предвидени за енергийни възстановителни коридо-
ри, трябва да имат общостанционен регулатор, оси-
гуряващ групово управление на агрегатите по често-
та от съответната централа.
Чл. 47. (1) Диапазонът на настройките на систе-
мите за автоматично регулиране на възбуждането,
системните стабилизатори и регулирането на актив-
ната мощност на синхронните агрегати се определя
при избора на регулиращите системи и изготвянето
на работен проект, съгласувано с електроенергий-
ния системен оператор.
(2) Преди въвеждането на системите в пробна
или редовна експлоатация настройките на режими-
те на работа и техните приоритети, коефициентите
на усилване, времеконстантите, ограничителите и
други параметри се уточняват на базата на актуали-
зирани изчисления и се съгласуват с електроенер-
гийния системен оператор.
Чл. 48. Преносното предприятие, електроенер-
гийният системен оператор и ползвателите използ-
ват единна система, одобрена от електроенергий-
ния системен оператор, за обозначаване на всички
съоръжения в местата на присъединяване, гаранти-
раща сигурна и безопасна работа на електроенер-
гийната система.
Чл. 49. (1) Обемът и организацията на релейни-
те защити на генераторите, повишаващите транс-
форматори, шините и електропроводите като мини-
мум трябва да съответстват на изискванията на На-
редбата за устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии и с действащи в страната
стандарти, наредби и правилници.
(2) Настройките по импеданс, ток и време на ре-
лейните защити, действащи при къси съединения в
електроенергийната система (външни за генератори-
те и повишаващите трансформатори в централата), се
съгласуват с електроенергийния системен оператор.
(3) Електрическите съоръжения трябва да бъдат
защитени от основни и резервни релейни защити,
действащи независимо.
(4) При електропроводи с напрежение 220 kV и
по-високо и при междусистемни електропроводи се
изпълнява организация на релейните защити по
принципа на “пълно близко резервиране” съгласно
Наредбата за устройство на електрическите уредби
и електропроводните линии. Една от защитите трябва
да бъде дистанционна.