Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 51

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
Таблица 10.3
Фактор за намаляване на температурата bu
Неотоплявано пространство
ub
Стая
Само с една външна стена
Поне с 2 външни стени без външни 
врати
Поне с 2 външни стени с външна врата 
(като коридори, гараж)
С 3 външни стени (като външно 
стълбище)
0,4
0,5
0,6
0,8
Сутерен
Без прозорци/външни врати
С прозорци/външни врати
0,5
0,8
Таванско пространство
Висока 
кратност 
на 
въздухообмена 
за тавански пространства (например 
тавански покрив от керемиди или от 
друг материал, осигуряващ прекъсващо 
покритие), без покривен картон или 
дъски
Друг неизолиран покрив
Изолиран покрив
1,0
0,9
0,7
Вътрешни площи за преминаване
(без 
външни 
стени, 
кратност 
на 
въздухообмена, по-малка от 0,5 h-1) 
0
Свободно вентилиране на площи за 
преминаване
(площ от отвори/обем на пространството 
> 0,005 m2/m3) 
1,0
Окачен под
(под над въздушно пространство)
0,8
Стаята може да се разглежда като сутерен, 
ако повече от 70 % от площта на външните стени 
са в контакт с почвата.
10.4.3. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ПРИ СТАЦИ-
ОНАРЕН РЕЖИМ ПРЕЗ ЕЛЕМЕНТИ, РАЗПО-
ЛОЖЕНИ ВЪРХУ ЗЕМЯТА,
ig
T
H
,  (виж т. 7.1.3)
Нормативните стойности на корекциония 
фактор fg1 и Gw са, както следва:
– fg1	 =1,45;
– Gw	 =1,00, ако разстоянието между приетото 
водно ниво и плочата на пода е повече от 1 m;
– Gw	 =1,15, ако разстоянието между приетото 
водно ниво и плочата на пода е по-малко от 1 m.
10.4.4. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ КЪМ ИЛИ ОТ 
ПРОСТРАНСТВА, ОТОПЛЯВАНИ С РАЗЛИЧ-
НА ТЕМПЕРАТУРА, HT,ij (виж т. 7.1.4)
Нормативните стойности на температурата 
на съседно отоплявано пространство са дадени 
в табл. 10.4.
Таблица 10.4
Температура на съседно отоплявано пространство
Топлина, пренесена от 
отопляемо пространство 
(i), към:
θadjacent space,
°С
Съседна стая, вътре, в 
същата част от сградата
θadjacent space трябва да е 
уточнено:
 – например 
за 
баня, 
килер;
 – например 
въздейст­
вието на вертикалния
топлинен градиент
Съседна стая, принад­
лежаща на друга част 
от сградата (например 
апартамент)
2
,
int,
e
m
i
θ
θ
+
Съседна стая, принад­
лежаща на друга 
сграда (отоплена или 
неотоплена)
e
m,
θ
e
m,
θ
 e средногодишната външна температура.
10.5. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ОТ ВЕНТИЛА-
ЦИЯ
10.5.1. МИНИМАЛНА КРАТНОСТ НА ВЪЗ-
ДУХООБМЕНА С ВЪНШЕН ВЪЗДУХ nmin (виж 
т. 7.2.1 и 9.1.3)
Нормативните стойности на минималната 
кратност на въздухообмена nmin са дадени в 
табл. 10.5.
Таблица 10.5
Минимална кратност на въздухообмена с вън-
шен въздух nmin
Тип на стаята
nmin,
h-1
Обитаема стая (нормативно)
0,5
Кухня или баня с прозорец
1,5
Офис стая
1,0
Стая за срещи, класна стая
2,0
10.5.2. КРАТНОСТ НА ВЪЗДУХООБМЕНА 
n50 (виж т. 7.2.2)
Нормативните стойности на кратността на 
въздухообмена n50 за цялата сграда в резултат на 
разликата в налягането от 50 Pa между външния 
и вътрешния въздух са дадени в табл. 10.6.
Таблица 10.6
Кратност на въздухообмена за цялата сграда n50
Въздухопро-
пускливост на 
сградата
Сгради с ни-
ско, средно 
или високо за-
строяване при 
n50, h-1
Едно- и дву-
фамилна сгра-
да при n50, h-1
Малка
от 0,5 до 2,0
от 1,0 до 3,0
Средна
от 2,0 до 4,0
от 3,0 до 8,0
Голяма
от 4,0 до 10,0
от 8,0 до 20,0
Кратността на въздухообмена за цялата сграда 
може да бъде представена за други разлики в 
наляганията под 50 Ра, но тези резултати трябва 
да се преработят за уравнение (17) по т. 7.2.2.