Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(2) Резервоарът се предвижда при възмож-
ност в непосредствена близост до водоснабдя-
вания обект за осигуряване на по-голяма безо-
пасност, защита от аварии и намаляване на за-
губите на налягане.
(3) При избора на местоположението на ре-
зервоара се отчитат видът на почвата за засипва-
не, покривните покрития и озеленяването с оглед
поддържане на територията около резервоара.
Чл. 171. (1) За осигуряване на водонепропус-
кливостта на резервоарите се използва бетон с
подходящи добавки и се нанасят защитни водо-
непропускливи повърхностни слоеве и/или хид-
роизолационни облицовки.
(2) Резервоарите се проектират така, че да се
предотврати навлизането на външни води и/или
на други замърсители през стените, покрива,
отворите, входовете или през тръбопроводите.
(3) Не се допуска излагане на водата във
водните камери на дневна светлина.
(4) Входовете и вентилационното оборудва-
не се проектират така, че водата да е защитена
от замърсяване.
(5) За предотвратяване загряването или ох-
лаждането на водата се предвижда топлоизола-
ция, чиито технически характеристики се съоб-
разяват с местните климатични условия, експ-
лоатационните изисквания и намаляването на
кондензацията във водните камери.
(6) При проектирането на водните камери
се осигурява намаляване на “мъртвите” зони
чрез подходяща форма на камерата или подхо-
дящо разполагане на вливните и хранителните
тръби, съобразено с капацитета на резервоара.
(7) За всяка водна камера се предвиждат
устройства за самостоятелно почистване и взе-
мане на водни проби.
(8) Строителните отвори в резервоара се
проектират така, че през тях да могат да се
транспортират материалите и устройствата за
почистване, контрол и ремонт.
Чл. 172. (1) Общият обем на напорните ре-
зервоари се определя като сума от регулиращия
обем и обема за пожарни и аварийни нужди.
(2) Регулиращият обем на водата се опреде-
ля в зависимост от режима на водоподаване и
часовия график на потреблението.
(3) Когато няма данни за режима на водопода-
ване и за процентното разпределение на потреб-
лението през денонощието, регулиращият обем
се определя в зависимост от категорията на обез-
печеност на водоподаването съгласно табл. 8.
Таблица 8
Вид на ре-
Обем на резервоара (%) в зависимост
зервоара
от категорията на водоснабдителната
система
първа
втора
трета
Подземен
20
25
30
Надземен
20
25
30
Кулорезервоар
10
15
20
Чл. 173. Обемът на хидрофорите се опреде-
ля в съответствие с изискванията за проектира-
не на сградни водопроводни инсталации.
Чл. 174. (1) Обемът за аварийни нужди се
определя въз основа на риска от възможни ава-
рии в довеждащия водопровод, водовземните
съоръжения, помпените станции и контролни-
те системи, както и на свързаните с тези аварии
неблагоприятни последствия.
(2) При подаване на вода в резервоара по
един довеждащ водопровод се предвижда необ-
ходимият обем за съхраняване на водата по
време на ремонта съгласно категорията на обез-
печеност на водоподаването и данните в табл. 5.
(3) Времетраенето за възстановяване на ава-
рийния запас от вода е от 36 до 48 h.
Чл. 175. (1) Обемът за пожарни нужди се пред-
вижда в случаите, когато е технически невъзмож-
но или икономически неизгодно да се осигурят
необходимите водни количества за пожарогасе-
не непосредствено от водоизточника.
(2) Обемът на неприкосновения запас за по-
жарни нужди и броят на резервоарите или водо-
напорните кули се определят съгласно чл. 19.
Чл. 176. (1) При проектирането на резерво-
ари се предвиждат една или повече водни каме-
ри, арматурна камера и охранителен пояс.
(2) При проектирането на резервоари се от-
чита бъдещото им разширяване.
Чл. 177. Котата на най-ниското водно ниво в
напорните резервоари и водните кули и мини-
малното налягане в хидрофорите се определят с
оглед осигуряване на необходимия напор във
водоснабдителната система при максимално пот-
ребление за питейно-битови и пожарни нужди.
Чл. 178. (1) В напорните резервоари се пред-
виждат не по-малко от две водни камери, като
регулиращият обем и обемът за пожарни и ава-
рийни нужди се разпределят пропорционално.
(2) Проектиране на резервоар с една камера
се допуска, когато не се изисква съхраняване на
обем за пожарни нужди и резервоарът се изпол-
зва за контакт между водата и обеззаразяващия
реагент или когато необходимият регулиращ
обем е до 50 m3.
(3) За всяка водна камера се осигурява въз-
можност за измерване на водното ниво.
(4) Водонапорните кули се проектират едно-
камерни.
(5) При изграждането на водните камери се
използват строителни продукти с гладки външ-
ни повърхности (без пори) в съответствие с
изискванията за контакт с питейна вода.
(6) За всеки резервоар се предвижда начин
за подаване на вода в подвижни съдове.
Чл. 179. (1) Обменът на водата в напорните
резервоари с регулиращ обем над 100 m3 се оси-
гурява чрез циркулационни стени.
(2) За осигуряване на въздухообмена в каме-
рите със свободно водно ниво се предвижда
естествена или изкуствена вентилация.