Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 57

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
Чл. 431. Забранява се работата от телеско-
пична стълба (вишка) по изключена фаза, ко-
гато разположената под нея фаза се намира под
напрежение.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ И ВЪЗДУШ-
НИ ЛИНИИ С ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ
ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 432. Тази глава се отнася за въздушни
линии с напрежение над 1000 V до 20 kV вкл.,
изпълнени от:
1. сноп от три еднофазни кабела, окачени
посредством изолирано носещо въже към стъл-
бове, наричани въздушни кабелни линии, озна-
чавани като ВКЛ;
2. пофазно изолирани проводници, окачени
на изолатори към стълбове, наричани въздуш-
ни линии с изолирани проводници, означавани
като ВЛИП.
Чл. 433. (1) Обходи и огледи на ВКЛ и ВЛИП
се извършват без наряд и без изключване на
напрежението от едно лице с трета квалифика-
ционна група през светлата част на деня.
(2) При обходите се приема, че ВКЛ/ВЛИП
е под напрежение.
Чл. 434. (1) Отсичане на дървета по трасето
на ВКЛ/ВЛИП, при което има опасност отсече-
ните дървета да паднат върху проводниците, се
извършва с наряд, а други работи по почиства-
не на трасето—с нареждане, при спазване на
разпоредбите на чл. 416 до 420 вкл.
(2) Разстоянието от кабелите или изолира-
ните проводници при най-голямото им откло-
нение от вятър до клони на дървета трябва да е
най-малко 0,5 m.
(3) Отстраняване на паднали дървета върху
кабели/проводници на ВКЛ/ВЛИП се извърш-
ва с изключване на напрежението и заземяване
на линиите поради опасност от нараняване на
изолацията на тоководещите жила.
(4) Клони на дървета могат да се отстранят
от ВКЛ и ВЛИП под напрежение само с изоли-
раща щанга, а когато това е невъзможно, лини-
ята се изключва от напрежение и заземява.
Раздел II
Работа по ВКЛ или ВЛИП
Чл. 435. Не се разрешава извършване на ра-
бота по кабели на ВКЛ или изолирани провод-
ници на ВЛИП, свързани с натягане на провод-
ници, смяна на опъвателни и/или съединител-
ни клеми и др., при температура на въздуха по-
ниска от минус 20 °С.
Чл. 436. (1) При извършване на работа по
стълбове, когато ВКЛ и ВЛИП са под напреже-
ние, се спазват изискванията:
1. разстоянието от работещите без средства
за защита до проводниците и свързаните с тях
елементи е най-малко 0,6 m;
2. разстоянието от подемни и/или теглител-
ни механизми и приспособления до проводни-
ците е най-малко 1 m.
 (2) Разрешава се работа по изключени от
напрежение ВКЛ и ВЛИП в близост до намира-
щи се под напрежение ВЛ 20 kV, когато хори-
зонталното разстояние между най-близките
проводници на двете линии е най-малко 2,5 m.
Чл. 437. Забранява се работа по една изклю-
чена фаза от ВЛИП, когато другите фази са под
напрежение.
Раздел III
Работа по отклонения от магистрални ВЛ,
изпълнени с ВКЛ или ВЛИП
Чл. 438. Работата по отклонения от магист-
рални ВЛ с напрежение 20 kV, изпълнени с ВКЛ
или ВЛИП, се извършва с наряд с изключване на
напрежението и заземяване на отклонението.
Чл. 439. (1) Напрежението по отклонението
може да бъде изключено от:
1. подстанцията/трансформаторния пост чрез
изключване на ВЛ, към която е присъединено;
2. мястото на отклоняване при наличие на
разединител (РОС);
3. стълба на отклонeнието чрез разкъсване
на връзките от клемите.
(2) При изключена ВЛ, към която е присъеди-
нено отклонението, на мястото на отклонението
се прави проверка за отсъствие на напрежение от
отговорния ръководител и се извършва видимо
разкъсване и заземяване на отклонението.
(3) Фазовите проводници на отклонението,
по което се работи, се заземяват непосредстве-
но до мястото на работа.
Раздел IV
Работа при две и повече ВКЛ или ВЛИП, раз-
положени на една стълбовна линия
Чл. 440. Работата по една от линиите, при
две и повече ВКЛ/ВЛИП, разположени на една
стълбовна линия, се извършва с наряд с изк-
лючване на напрежението само на линията, по
която ще се работи.
Чл. 441. Разрешава се работа с качване на
стълб на линията с изключено напрежение,
когато:
1. изключената линия е под другите линии,
при вертикално разположение на линиите и
разстоянието до най-близките кабели/провод-
ници е най-малко 1 m;
2. изключената линия е от едната страна на
стълба, при хоризонтално разположение на
линиите и разстоянието до най-близките кабе-
ли/проводници е най-малко 1 m; качването на
стълб се разрешава само откъм страната на
изключената от напрежение линия.
Чл. 442. (1) Работите по изолацията, окач-
ването и др. на ВКЛ/ВЛИП с напрежение над
1000 V, разположена на една стълбовна линия с
ВКЛ с напрежение до 1000 V, се извършват с
наряд с изключване на напрежението само на
линията с високото напрежение.