Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 63

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
терни със сгъстени газове от група 1 трябва да
се монтира възвратен клапан и ръчен бързо дейс-
тващ кран.
Чл. 150. (1) Стационарните тръбопроводи за
пълнене или разтоварване на цистерна трябва
да се присъединяват към нея чрез подвижни
метални тръбопроводи или гъвкави шлангове,
предназначени за налягане, не по-ниско от мак-
симално допустимото работно налягане на тръ-
бопровода, към който са присъединени.
 (2) Подвижните метални тръбопроводи и
гъвкавите шлангове трябва да са изработени от
материал, устойчив на външно стареене, на
огъване, на триене и на въздействието на флу-
ида, който се транспортира през тях, и трябва
да имат разрушаващо налягане най-малко 2,5
пъти по-високо от максимално допустимото им
работно налягане.
Чл. 151. Местата за пълнене и разтоварване
на цистерните за експлозивни, изключително
запалими, лесно запалими или запалими флуи-
ди трябва да имат заземителна инсталация за
заземяване на гъвкавите шлангове, металните
тръбопроводи и цистерните.
Чл. 152. В близост до местата за пълнене на
цистерните трябва да се монтират командни
устройства за спиране на дистанционно управ-
ляваната арматура на тръбопроводите, както и
на помпите или компресорите.
Чл. 153. В пълначните станции за пълнене
на бутилки с газ трябва да има устройства за:
1. проверка на херметичността на вентилите
на бутилките за газове от група 1;
2. отстраняване на излишния газ от препъл-
нени бутилки;
3. дегазиране на бутилките при необходи-
мост.
Чл. 154. Апаратурата за пълнене на бутилки
с флуиди от група 1 не трябва да допуска изти-
чане на флуид, когато устройствата за присъе-
диняване на бутилките към нея не са присъеди-
нени към бутилките.
Чл. 155. На тръбопровода за захранване на
апаратурата, която пълни бутилките с газ, тряб-
ва да има дистанционно управляван бързо дейс-
тващ клапан, който трябва да може да се из-
ключва и извън помещението за пълнене.
Чл. 156. На тръбопровода, през който от
апаратурата за бутилиране се връща газ към
съдовете за съхранение на газ, трябва да има
дистанционно управляван бързо действащ кла-
пан и възвратен клапан.
Раздел II
Съхранение на транспортируеми съоръже-
ния под налягане
Чл. 157. (1) Резервоарите трябва да се съхра-
няват в места, подът на които се намира над
нивото на околния терен.
(2) Резервоарите за силно токсични флуиди
трябва да се съхраняват в помещения, в които
не се извършват други дейности.
(3) Не се допуска съхранение на резервоари:
1. на стълбища, в коридори на сгради и про-
ходи;
2. на евакуационни пътеки;
3. в гаражи;
4. в производствени помещения и в помеще-
ния, предназначени за постоянно пребиваване
на хора.
Чл. 158. Откритите складове и помещения-
та за съхранение на резервоари трябва да са оси-
гурени по подходящ начин срещу достъп на не-
компетентни лица.
Чл. 159. Не се допуска бутилки с кислород
да се съхраняват в едно помещение заедно с
други съоръжения под налягане за експлозив-
ни, изключително запалими, лесно запалими
или запалими флуиди.
Чл. 160. (1) Пълните бутилки с поставки
трябва да се съхраняват във вертикално поло-
жение, като се осигуряват срещу падане чрез
подходящи устройства.
(2) При съхраняване на открити площадки
бутилките с поставки може да се нареждат легна-
ли една над друга на височина до 1,5 m, като меж-
ду хоризонталните редове се поставят дървени
плотове, неметални въжета или каучук. При та-
кова нареждане вентилите на бутилките се на-
сочват в една посока и се предвиждат мерки сре-
щу неконтролирано придвижване на бутилките.
(3) Бутилките без поставки трябва да се съх-
раняват в хоризонтално положение, върху дър-
вени рамки или стелажи на височина до 1,5 m
или в палета.
Чл. 161. Варелите за експлозивни, изключи-
телно запалими, лесно запалими или запалими
флуиди с обем над 250 литра трябва да се съхра-
няват само на открито или под навес.
Чл. 162. (1) Около резервоарите с експло-
зивни, изключително запалими, лесно запали-
ми или запалими флуиди, които са разположе-
ни на открито, трябва да се осигури защитна
зона с размери съгласно приложение № 6, в
която не трябва да се допуска:
1. ползване на източници на открит огън или
искри;
2. складиране на леснозапалими материали;
3. изграждане на електроинсталации или
ползване на осветителни уреди, които не са
взривозащитено изпълнение;
4. наличието на сгради или временни пост-
ройки;
5. движение на моторни превозни средст-
ва, които нямат искрогасително устройство
на ауспуха.
(2) Около резервоарите със силно токсични
или токсични флуиди трябва да се осигури за-
щитна зона с размери съгласно приложение № 6,
в която не се допуска присъствието на хора, ко-
ито не разполагат с лични предпазни средства.
Чл. 163. Помещенията за съхранение на ре-
зервоари и вентилационните им системи тряб-
ва да съответстват на изискванията на чл. 118,
ал. 1 и 3 и чл. 119—121.