Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
Чл. 27. (1) Присъединяването на обекти на пот-
ребители и производители на електрическа енергия
към електроразпределителната мрежа се извършва
при условията и по реда на Наредбата за присъеди-
няване на производители и потребители на електри-
ческа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.
(2) Условията за присъединяване са задължител-
ни за присъединяваните лица, включително и на
етапа на проектиране на електрическите уредби и
съоръжения на присъединявания обект. В случаите
на необходимост от частични изменения на издаде-
ните условия за присъединяване тези изменения
трябва да се съгласуват с разпределителното пред-
приятие, което трябва да издаде нови условия за при-
съединяване.
(3) При проектиране на обектите на присъеди-
няваните потребители и производители трябва да са
спазени общите принципи и изисквания, посочени в
глава втора, раздел III.
Раздел II
Технически изисквания за присъединяване на потре-
бители
Чл. 28. (1) При разглеждане на искането за проуч-
ване на условията за присъединяване разпределител-
ното предприятие може да поиска допълнително ин-
формация за вида на приемниците на електрическа
енергия за потребители, присъединявани към мрежа
средно напрежение, и за потребители, присъединява-
ни към мрежа ниско напрежение, чиято предоставена
мощност е равна или по-голяма от определена стой-
ност по преценка на разпределителното предприятие.
(2) Разпределителното предприятие може да
изиска по-пълни данни за броя и номиналната мощ-
ност на:
1. електрически двигатели;
2. нагревателни устройства;
3. климатични и вентилаторни уредби;
4. хладилни уредби и др.
(3) В случай на приемници на електрическа енер-
гия, които могат да причинят влошаване на показа-
телите за качество на електрическа енергия—бързо
променящи се товари, устройства за електрозаваря-
ване, електрически пещи, инвертори и др., разпреде-
лителното предприятие изисква техническите харак-
теристики на устройствата и прилагане на мерки за
отстраняване на смущаващите влияния.
Чл. 29. Минималната схема за присъединяване
се определя от разпределителното предприятие съ-
образно конфигурацията на електроразпределител-
ната мрежа, териториалното разположение на при-
съединявания обект, преносната способност на мре-
жата, заявените от потребителите изисквания за
сигурност на електроснабдяването и други фактори.
Чл. 30. При поискване от потребителя разпреде-
лителното предприятие предоставя информация за
показателите за непрекъснатост на снабдяването с
електрическа енергия, за краткотрайните спадания
на напрежението и др. по данни за изминал период
на експлоатация на мрежата.
Чл. 31. (1) Комутационната апаратура в мястото
на присъединяване и средствата за защита трябва да
осигуряват селективно изключване при претоварва-
ния и къси съединения в електрическите уредби на
потребителите без развитие на аварийното състоя-
ние в електроразпределителната мрежа.
(2) Настройките на средствата за защита в елек-
трическите уредби на потребителите се съгласуват с
оператора на електроразпределителната мрежа.
(3) Операторът на електроразпределителната
мрежа при поискване от страна на потребителите
предоставя данни за безтоковата пауза на АПВ в
подстанциите 110 kV/СрН.
Раздел III
Технически изисквания за присъединяване на
производители
Чл. 32. (1) При разглеждане на искането за про-
учване на условията за присъединяване на произво-
дител към електроразпределителната мрежа раз-
пределителното предприятие може да изиска допъл-
нително данни за:
1. типа на генератора—синхронен, асинхронен;
2. типа на първичния двигател;
3. типа на системата на възбуждане;
4. начина на синхронизация;
5. минималната и максималната честота, при ко-
ито генераторът се изключва от мрежата;
6. потребяваната реактивна мощност при асин-
хронни генератори или наличие на компенсиращи
устройства;
7. при първичен двигател вятърна турбина—схе-
мата на свързване към мрежата (с инвертор или без
инвертор);
8. фактора на мощността на генераторите (пре-
поръчвани стойности 0,85—0,9).
(2) В случай че генериращите мощности се взе-
мат предвид при анализа на електрическите режими
и токовете на късо съединение на електроразпреде-
лителната мрежа, разпределителното предприятие
може да изиска допълнително данни за електричес-
ките параметри на генератора.
Чл. 33. (1) Релейната защита и автоматиката се
определят в съответствие с Наредбата за устройст-
вото на електрическите уредби и електропроводни-
те линии.
(2) Типът и настройките на релейните защити се
съгласуват с оператора на електроразпределител-
ната мрежа.
Чл. 34. Производителите информират разпреде-
лителното предприятие за възможността за “черен
старт” (пускане без външно захранване на собстве-
ните нужди) на генераторите.
Чл. 35. Разпределителното предприятие и опе-
раторът на електроразпределителната мрежа оп-
ределят целесъобразността и възможността за ра-
бота в “островен режим” на отделни централи в
зависимост от конкретните условия на мрежата.
Конкретното техническо решение се договаря с про-
изводителя.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРО-
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи положения
Чл. 36. Планирането на работата на електрораз-
пределителната мрежа трябва да осигурява ефектив-
но управление на разпределението на електрическа
енергия в реално време и за бъдещи периоди с раз-
лична продължителност.
Чл. 37. Планирането на работата на електрораз-
пределителната мрежа включва основно:
1. прогнозиране на общото потребление на ли-
цензираната територия, на максималните и мини-
малните товари на подстанциите 110 kV/СрН;
2. планиране на режимите на работа на електро-
разпределителната мрежа по сезони;