Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
2. мерки за предотвратяване на недопусти­
ми въздействия върху горивните касети при 
манипулиране;
3. средства за съхранение на нехерметични 
или повредени горивни касети или топлоот­
делящи елементи;
4. системи за местна вентилация и други 
мерки за осигуряване на радиационната за­
щита;
5. средства за идентификация на касетите.
(3) При съхраняване на ОЯГ под вода се 
предвиждат и:
1. средства за контрол и управление на 
параметрите на средата в басейна (включи­
телно ниво на водата, химически състав и 
активност), както и средства за откриване 
на изтичане;
2. средства и мерки за запазване целостта 
на строителната конструкция на басейна, 
включително екстремни външни събития;
3. мерки за предотвратяване на изпразва­
нето на басейна вследствие на сифонен ефект 
и в случай на скъсване на тръбопровод;
4. средства за контрол на концентрацията 
на разтворимия поглътител на неутрони.
(4) В проекта и оценката на безопасността 
се обосновава капацитетът на конструкциите 
за съхраняване на ОЯГ с отчитане на възмож­
ността за пълно изваждане на горивото от 
активната зона на реактора по всяко време.
Раздел XIII
Радиационна защита
Чл. 151. (1) За осигуряване на радиаци­
онната защита в проекта на ЯЦ трябва да 
се определят всички реални и потенциални 
източници на йонизиращи лъчения и се пред­
виждат мерки за осигуряване на необходимия 
технически и административен контрол при 
тяхното използване.
(2) Изискванията по отношение на класифи­
кацията на зоните и помещенията, радиацион­
ния мониторинг, средствата за индивидуална 
защита и санитарно-пропусковия режим се 
определят с отделна наредба по чл. 26, ал. 2 
ЗБИЯЕ.
Чл. 152. За постигане на разумно достижи­
мо ниско ниво на облъчване на персонала и 
населението при експлоатация на ЯЦ проек­
тът на контура на топлоносителя на реактора 
трябва да предвижда:
1. използване на конструктивни материали, 
съдържащи минимално количество химични 
елементи с голямо сечение на активация и 
образуващи дългоживеещи радиоактивни 
продукти на корозия;
2. очистване на топлоносителя от радио­
активните продукти на делене и корозия;
3. контрол на воднохимичния режим;
4. минимална дължина на тръбопроводите 
с минимално количество изолиращи органи 
и присъединителни връзки;
5. проверка на херметичността на работе­
щите компоненти;
6. провеждане на дезактивация на външните 
и вътрешните повърхности на КСК;
7. предотвратяване на неконтролирани ра­
диоактивни изтичания в помещенията на ЯЦ.
Чл. 153. (1) Биологичната защита се про­
ектира консервативно и с отчитане на на­
трупването на радионуклиди в периода на 
експлоатация на ЯЦ и на възможната загуба 
на ефективност вследствие въздействието на 
неутронното лъчение и гама-лъчението.
(2) Сградите, помещенията и компонентите, 
които могат да бъдат замърсени с радиоак­
тивни вещества, се проектират така, че да се 
дезактивират лесно с химични или механични 
средства.
(3) Достъпът на персонал до помещения с 
високо радиоактивно замърсяване се контро­
лира посредством заключващи устройства с 
блокировки и сигнализация за задействане и 
за неработоспособност.
Чл. 154. (1) Биологичната защита се про­
ектира консервативно и с отчитане на на­
трупването на радионуклиди в периода на 
експлоатация на ЯЦ, на възможната загуба 
на ефективност вследствие на ефектите от 
въздействието на неутронното лъчение и 
гама-лъчението, другите материали, дезак­
тивационните разтвори и на очакваните 
температурни ефекти.
(2) Изборът на материали за биологичната 
защита се основава на характеристиките на 
йонизиращите лъчения, защитните, меха­
ничните и други качества на материалите и 
пространствените ограничения.
Чл. 155. (1) При проектиране на ЯЦ се 
предвиждат вентилационни системи за:
1. предотвратяване на разпространението 
на газообразните радиоактивни вещества в 
помещенията на ЯЦ;
2. намаляване и поддържане на концен­
трациите на аерозоли в помещенията под 
установените граници и на разумно достижи­
мо ниско ниво при всички експлоатационни 
състояния и проектни аварии;
3. вентилиране на помещенията, съдържащи 
инертни или вредни газове.
(2) При проектиране на вентилационните 
системи се отчитат следните фактори:
1. механизмите на механично и термично 
смесване;
2. ограничената ефективност на очистване 
на аерозолите;
3. изтегляне на въздуха от потенциално 
замърсените зони в близост до източника на 
замърсяване;
4. осигуряване на отдалеченост между 
местата за изхвърляне и вземане на въздуха;
5. осигуряване на по-високо налягане в 
зоните с по-ниско замърсяване от това в зо­
ните с по-високо замърсяване;