Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
1. изграждат входове в стълбище през от-
крита въздушна зона (лоджия, тераса, галерия, 
проход) или се създава повишено налягане в 
пожарозащитните преддверия пред стълбища-
та, в самите стълбища, в преддверията пред 
асансьорните шахти и в самите асансьорни 
шахти – за строежи от III и ІV група;
2. създава повишено налягане в пожароза-
щитното преддверие пред стълбището и асан-
сьорните шахти на всеки етаж – за строежи 
от I и II група с вътрешни стълбища;
3. създава повишено налягане в стълбищата 
и асансьорните шахти – за строежи от I и II 
група, при осигуряване на директен достъп от 
помещенията.
(2) За осигуряване на защита „вход през 
открита въздушна зона“:
1. разстоянието между крайните части на 
изходната и входната врата е най-малко 2 m 
при обръщане на 180°;
2. разстоянието между крайните части на 
вратите е най-малко 4 m при обръщане на 90°;
3. разстоянието между крайните части на 
вратите е най-малко 6 m без промяна на по-
соката на движение.
(3) За стълбища и асансьорни шахти, отде-
лени от етажите посредством открити въздушни 
зони, не се предвиждат вентилационни системи 
за повишаване на налягането.
(4) Откритите въздушни зони се обезопасяват 
с парапети и с подходящи защитни устройства 
така, че да не възпрепятстват разсейването на 
дима през отвора на етажната врата.
Чл. 326. (1) За осигуряване на димозащита 
на стълбищата и на асансьорните шахти и/или 
на преддверията пред тях нагнетателните и 
смукателните вентилационни инсталации се 
проектират в съответствие с БДС EN 12101 
„Системи за управление на дим и топлина“.
 (2) Задействането на вентилаторите за 
повишаване на налягането и за отдимяване се 
извършва от автоматична пожароизвестителна 
инсталация (когато такава е предвидена) и ръч-
но от стълбището на всеки етаж. В сгради без 
автоматични пожароизвестителни инсталации 
(жилищни сгради от І група) се предвиждат 
ръчни пускови бутони на стълбището на всеки 
етаж.
(3) За осигуряване на защита срещу проник-
ване на продукти на горенето местата на зас-
мукване на въздух от вентилационните системи 
за повишаване на налягането се предвиждат 
в наветрената зона (фасадата) на разстояние, 
най-малко 3 m по-ниско от отверстието на сис-
темата за изхвърляне на дима, и на разстояние 
в хоризонтално направление, най-малко 5 m 
от отверстието.
(4) За етажно подаване на въздух в стълби-
щето се проектират въздухопроводи от строи-
телни продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2 и  огнеустойчивост най-малко 
EI 90, като  отворите са в горната част на 
етажните нива. Долният край на отвора е на 
разстояние най-малко 1,8 m над пода.
 (5) Допуска се подаването на въздух да се 
осъществява през етаж.
Чл. 327. (1) За отвеждане на дима и топ­
лината от етажните евакуационни пътища 
(коридори, холове и вестибюли) се проекти-
рат вентилационни системи за принудително 
засмукване на продуктите на горене с отвори 
в най-отдалечените от етажните входове към 
стълбищата части на хоризонтално разстояние 
един от друг не повече от 20 m и с височина (на 
долната им част) най-малко 0,2 m над горния 
край на вратите на етажното ниво.
(2) Шахтите (проводите) за отстраняване на 
дима и топлината се проектират негорими с 
огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.
(3) Системата за отвеждане на продуктите 
на горене се изпълнява при спазване на из-
искванията по чл. 326, ал. 2, при условие че 
клапаните могат да се отварят само на етажа, 
на който е възникнал пожар.
(4) Кратността на въздухообмена на систе-
мата за отвеждане на продуктите на горене от 
коридорите в строежи с височина над 28 m се 
приема за 25 h-1.
(5) Допуска се да не се предвижда система 
за отдимяване на етажните евакуационни пъ-
тища в строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф1.3 от I и II група и в ко-
ридори с директно естествено осветление или 
при максимално разстояние от изхода на най-
отдалеченото жилище до входа в евакуационно 
стълбище не повече от 8 m.
Чл. 328. (1) Максималното евакуационно 
разстояние от изхода на най-отдалечените по-
мещения до входа в най-близкото стълбище се 
определя, както следва:
1. при помещения  с изходи между две 
стълбища – 30 m;
2. при помещения с изход към едно стъл-
бище – 20 m.
(2) За защита на коридорите в еднопосочни 
евакуационни участъци се спазват изискванията 
по чл. 53, ал. 3.
Чл. 329. (1) За строежи с височина над 28 m 
не се разрешава проектирането на преградни и 
други стени, изпълнени от продукти с класове 
по реакция на огън от групи В, С, D, E и F.
(2) За помещения в строежи с височина над 
28 m се разрешава полагане на покритията по 
табл. 7.