Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 90

СТР.  90	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  83
16.4.7 Конструкция на тръбопроводи и 
канали
Тръбопроводите за газово гориво в ма-
шинните отделения отговарят на изисква-
нията от 5.1 до 5.9 според случая. Тръбо-
проводите трябва, доколкото е възможно, 
да имат заварени съединения. Частите от 
тръбопроводите за газово гориво, които не 
са затворени във вентилирана тръба или 
тръбопровод съгласно 16.4.3 и се намират 
на откритите палуби извън товарната зона, 
имат изцяло челно заварени съединения и 
са изцяло радиографирани.
16.4.8 Откриване на газ
Системите за откриване на газ, осигурени 
в съответствие с изискванията на настоящата 
глава, задействат алармата при 30 % LFL 
и затварят главния газов клапан, изискван 
съгласно 16.4.6, при не повече от 60 % LFL 
(вж. 13.6.17).
16.5 Газова горивна инсталация и свър-
заните с нея танкове за съхранение
16.5.1 Осигуряване на газово гориво
Цялото оборудване (нагреватели, ком-
пресори, изпарители, филтри и др.) за кон-
дициониране на товарите и/или парите от 
изпаряване на товара за използването им 
като гориво и всички свързани резервоари 
за съхранение се разполага в товарната зона. 
Ако оборудването се намира в затворено 
помещение, помещението се вентилира съ-
гласно 12.1 и се оборудва със стационарна 
пожарогасителна система съгласно 11.5, както 
и със система за откриване на газ съгласно 
13.6 според случая.
16.5.2 Дистанционно спиране
16.5.2.1 Цялото въртящо се оборудване, 
използвано за кондициониране на товара за 
използване като гориво, да е подготвено за 
ръчно дистанционно спиране от машинното 
отделение. Допълнителни точки за дис-
танционни спирания се разполагат в зони, 
които винаги са леснодостъпни, обикновено 
в товарното контролно помещение, навига-
ционния мостик и пункта за управление на 
пожара.
16.5.2.2 Оборудването за подаване на 
гориво се спира автоматично в случай на 
ниско налягане на всмукване или откриване 
на пожар. Освен ако изрично не е предви-
дено друго, не е необходимо изискванията 
на 18.10 да се прилагат за компресори или 
помпи за газово гориво, когато се използват 
за снабдяване на консуматорите на газ.
16.5.3 Отоплителни и охлаждащи среди
Ако отоплителната или охладителната 
среда на системата за кондициониране на 
газовото гориво се връща в помещенията 
извън товарната зона, се вземат мерки за 
откриване и сигнализиране наличието на 
пара в средата на товара/товара. Всеки из-
пускателен отвор е в безопасно положение 
и е снабден с ефективен противопожарен 
екран от одобрен тип.
16.5.4 Тръбопроводи и съдове под налягане
Тръбопроводите или съдовете под наля-
гане, монтирани в системата за подаване 
на газово гориво, съответстват на глава 5.
16.6 Специални изисквания за главните 
котли
16.6.1 Съоръжения
16.6.1.1 Всеки котел има отделна венти-
лационна тръба на отработените газове .
16.6.1.2 Всеки котел има специална систе-
ма за принудително изтегляне. За аварийно 
използване може да бъде монтирано разкло-
нение между системите за подаване на сила 
от котлите, при условие че се поддържат 
всички съответни функции за безопасност.
16.6.1.3 Горивните камери и вентила-
ционните тръби на котлите се проектират 
така, че да предотвратяват натрупването на 
газообразно гориво.
16.6.2 Оборудване за горене
16.6.2.1 Системите на горелката са от 
двоен тип, подходящи за горене: само на 
течно или газово гориво, или едновременно 
на течно и газово гориво.
16.6.2.2 Горелките се проектират така, че 
да поддържат стабилно горене при всички 
условия на горене.
16.6.2.3 Инсталира се автоматична система 
за преминаване от работа с газово гориво 
към работа с течно гориво без прекъсване на 
горенето на котела в случай на прекъсване 
на подаването на газово гориво.
16.6.2.4 Газовите дюзи и системата за уп-
равление на горелката се конфигурират така, 
че газовото гориво да може да се запалва 
само от установен пламък на течно гориво, 
освен ако котелът и горивното оборудване 
не са проектирани и одобрени от призната 
организация да работят с газово гориво.
16.6.3 Безопасност
16.6.3.1 Вземат се мерки, за да се гаран-
тира, че дебитът на газовото гориво към 
горелката автоматично се прекъсва, освен 
ако не е установено и поддържано задово-
лително запалване.
16.6.3.2 На тръбата на всяка газова горел-
ка се монтира спирателен клапан с ръчно 
управление.
16.6.3.3 Осигурява се автоматично про-
чистване на тръбопроводите за подаване на 
газ към горелките посредством инертен газ 
след изгасването на горелките.
16.6.3.4 Системата за автоматично прев-
ключване на горивото, изисквана съгласно 
16.6.2.3, се наблюдава със сигнализации, за 
да се осигури непрекъсната наличност.