Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
Чл. 252. (1) На новите кораби класове B, C и
D се инсталират ръчни постове за пожарна сиг-
нализация, отговарящи на изискванията по
чл. 159—164.
(2) Когато корабите са на море или в прис-
танище (с изключение на периода, в който не
са в експлоатация), се окомплектуват с еки-
паж или оборудване така, че да се гарантира,
че всяка първоначална сигнализация за пожар
незабавно ще бъде приета от отговорен член
на екипажа.
(3) На корабите по ал. 1 се инсталира специ-
ална сигнална система за сбор на екипажа по
тревога, задействана от навигационния мостик
или от поста за управление на пожар.
(4) Алармената сигнализация по ал. 3 може
да бъде част от общокорабната алармена сиг-
нализация, но се задейства отделно от аларме-
ната система за пътническите помещения.
(5) Навсякъде в жилищните и сервизните
помещения, постовете за управление и откри-
тите палуби се осигурява общокорабна транс-
лация или друго ефективно средство за кому-
никация.
(6) На новите кораби от класове B, C и D,
построени на или след 1 януари 2003 г., общоко-
рабната транслация отговаря на изискванията
по чл. 263—265.
Чл. 253. (1) На новите кораби от класове B,
C и D и съществуващите кораби клас В, превоз-
ващи повече от 36 пътници, се поддържа ефек-
тивна система за противопожарен обход, така
че евентуално възникване на пожар да се от-
крие бързо.
(2) Всеки член на екипажа, участващ в обхо-
дите по ал. 1, се обучава да познава противопо-
жарните средства на кораба и се запознава с
местоположението и работата на всяко оборуд-
ване, което може да му се наложи да използва.
Всеки член на противопожарния обход се снаб-
дява с двупосочен портативен радиотелефон.
Чл. 254. (1) Новите кораби от класове B, C и
D, превозващи повече от 36 пътници, се осигу-
ряват с пожарооткриваща алармена сигнализа-
ция за системите по чл. 242, ал. 2 и 3 в централ-
ния пост за управление с непрекъснато вахтено
обслужване.
(2) В централния пост по ал. 1 се съсредо-
точават средствата за управление на дистанци-
онното затваряне на пожарните врати и за спи-
ране на вентилаторите. Вентилаторите се за-
действат отново от централния пост за управ-
ление с непрекъснато вахтено обслужване от
екипажа.
(3) Контролното табло в централния пост за
управление указва положението отворено/зат-
ворено на пожарните врати, затворено или из-
ключено състояние на датчиците, алармените
сигнализации и вентилаторите.
(4) Контролното табло е с непрекъснато за-
хранване и автоматично преминава на резерв-
но захранване в случай на загуба на нормално-
то захранване.
(5) Контролното табло се захранва от цен-
тралния източник и аварийния източник на
електрическа енергия в съответствие с
чл. 100—102.
(6) Контролното табло се конструира така,
че отворена верига на датчик да предизвика
алармено състояние.
Чл. 255. (1) Жилищните и сервизните поме-
щения, огражденията на стълбищата и коридо-
рите на съществуващите кораби клас В, превоз-
ващи повече от 36 пътници, се осигуряват с ди-
мооткриваща и пожароизвестителна система от
одобрен тип, отговаряща на изискванията по
чл. 159—164.
(2) Допуска се системата по ал. 1 да не се
монтира в индивидуални бани и помещения,
имащи малък или никакъв риск от пожар, като
празни пространства и подобни помещения.
(3) В кухните се инсталират датчици, които
се задействат от топлина вместо от дим.
(4) В таваните на стълбищата и коридорите
в районите, където таваните са с леснозапали-
ма конструкция, се монтират датчици за дим,
свързани към пожарооткриващата и пожаро-
известителната система.
(5) Пожарните врати на панти в ограждени-
ята на стълбищата, преградите на основните
вертикални зони и граничните прегради на кух-
ните, които обичайно се държат отворени, са
самозатварящи се и могат да се освобождават
както от централен пост за управление, така и
от място до вратата.
(6) В централния пост за управление с не-
прекъснато вахтено обслужване се поставя таб-
ло, показващо дали пожарните врати в ограж-
денията на стълбите, преградите на основните
вертикални зони и граничните прегради на кух-
ните са затворени.
(7) Минаващите през жилищни помещения
и помещения, съдържащи лесногорими мате-
риали, смукателни канали от кухните, в които
има вероятност да се натрупат мазнини, се кон-
струират като прегради клас А.
(8) Смукателените канали на кухните се снаб-
дяват със:
1. уловител за мазнини, който лесно може да
се сваля за почистване, освен ако не е осигурен
друг начин за отстраняване на мазнините;
2. пожарна клапа, разположена в долния край
на канала;
3. устройства, задействани от самата кухня,
за изключване на нагнетателните вентилатори;
4. стационарни средства за гасене на пожар
вътре в канала;
5. подходящо разположени люкове за инс-
пектиране и почистване.
(9) В граничните прегради на огражденията
на стълбищата се допуска да има само обществе-
ни тоалетни, асансьори, шкафове от негорими
материали, предназначени за съхраняване на
спасително оборудване, и открити информаци-
онни гишета. Другите помещения, намиращи се
в огражденията на стълбищата, задължително са: