Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 47

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
2. акт за поставяне и съответствие на 
предупредителните табелки и надписи;
3. акт за съответствие с изискванията 
за основна защита (защита срещу директен 
допир);
4. акт за съответствие с изискванията 
за защита при дефект на изолация (защита 
при индиректен допир); когато се използват 
различни мерки за защита, актовете може 
да се съставят за всяка мярка поотделно или 
за група от мерки.
(2) Актовете за съответствие с изисква­
нията за защита при дефект на изолация 
(при индиректен допир) се придружават от 
протоколи с данни от проверки и оценка за 
съответствие по следните показатели:
1. съпротивление на заземителните уредби 
(заземителите);
2. сигурност на съединенията на заземител­
ните и защитните проводници с елементите, 
които подлежат на заземяване или на друга 
защитна мярка с използване на защитен 
проводник;
3. съпротивление на електрическата
изолация.
(3) Когато при схема на захранване TN 
и напрежения до 1000 V се използва за­
щитна мярка „автоматично изключване 
на захранването чрез максималнотоковата 
защита“ (защитна мярка, по-рано наричана 
„зануляване“), документацията съдържа и 
протокол за измерване на импеданса на кон­
тура „фаза – защитен проводник“ с оценка 
за ефективността на защитната мярка съ-
образно приложение № 4.
(4) Когато при схема на захранване TN и 
напрежения до 1000 V се използва защитна 
мярка „автоматично изключване на захран­
ването чрез прекъсвачи за токове с нулева 
последователност (RCD)“, документацията 
съдържа и протокол за проверка на прекъс­
вачите за токове с нулева последователност 
(RCD) с оценка за ефективността на защит­
ната мярка съобразно приложение № 5.
(5) Документацията, изисквана по ал. 1 – 4, 
може да бъде представена като обобщен 
резултат от проверката и оценката за съот­
ветствие на защитата срещу поражения от 
електрически ток съобразно приложение № 7.
Раздел IХ
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи на 
електрически уредби на потребителите
Чл. 59. (1) Този раздел определя допъл­
нителни изисквания към документацията за 
предаване и приемане на електромонтажни 
работи, извършвани в електрически уредби на 
потребителите или части (участъци) от тях в 
сгради на основното застрояване с жилищно, 
общественообслужващо, производствено, 
смесено и друго предназначение, второсте­
пенни, стопански и други постройки на до­
пълващото застрояване, временни строежи 
и преместваеми обекти, след въвеждането 
им в експлоатация (в процеса на тяхното 
използване), като например:
1. ремонти, разширения и преустройства;
2. добавяне на нови функционални системи 
(сигнални, охранителни, за пренос на данни 
и сигнали и др.);
3. инсталиране на комуникационни съ­
оръжения.
(2) Изпълнението на електромонтажните 
работи по ал. 1 трябва да става съобразно 
проект, изготвен по установения ред, и по­
лучено писмено съгласие от страна на соб­
ственика/ползвателя на съответния обект 
или управителния съвет (управителя) на 
етажна собственост.
Чл. 60. (1) Когато чрез предвидените елек­
тромонтажни работи ще се извършват про­
мени спрямо съществуващата документация 
или фактическото положение на съответната 
електрическа уредба или части (участъци) от 
нея, включително и заземителната є уредба, 
промените не трябва да нарушават безопас­
ността и сигурността на функционирането 
на съществуващата уредба и трябва да бъдат 
нанесени в съществуващата документация.
Пример. Управителният съвет (управите­
лят) на етажна собственост е решил да замени 
управлението на стълбищното осветление от 
стълбищен автомат с датчици за движение и 
е избрал изпълнител. Изпълнителят е длъжен 
да отрази в документацията за стълбищното 
осветление необходимите изменения, като 
ясно разграничи елементите от инстала­
цията, които ще използва, и тези, които 
остават неизползвани, като същевременно 
документира как ще постъпи с неизползва­
ните елементи – ще ги премахне или ще ги 
остави съответно маркирани и обезопасени.
(2) В случаите, когато собственикът/
ползвателят/управителният съвет (упра­
вителят) на етажна собственост не разпо­
лага с документация за съществуващата 
електрическа уредба/част от уредбата или 
наличната документация е непълна, трябва 
да се извърши заснемане поне на тази част 
от електрическата уредба, която ще бъде 
засегната от предвижданите промени, след 
което в заснетото трябва да бъдат нанесени 
необходимите промени. Документацията с 
промените, оформена по установения ред, 
трябва да бъде предоставена на собственика/
ползвателя/управителния съвет (управителя) 
на етажна собственост.
Пример. Собственик на жилище в много­
фамилна сграда е сключил договор с достав­
чик на интернет. Доставчикът е решил да 
разположи свое устройство в стълбищната