Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
та на мощност, подкритично състояние на ре-
акторната инсталация, презареждане на ак-
тивната зона и всички преходни между тези
състояния режими на работа и да включват
като минимум:
1. предели за безопасност;
2. стойности на параметрите за сработване
на системите за безопасност;
3. експлоатационни предели и условия;
4. изпитвания, проверки, надзор и операти-
вен контрол на КСК, важни за безопасността;
5. минимално количество оперативен пер-
сонал в експлоатационните състояния, вклю-
чително правоспособния и квалифициран пер-
сонал на БПУ;
6. действия на персонала при отклонения от
пределите и условията за експлоатация.
(2) При неизпълнение на пределите и услови-
ята за експлоатация трябва да бъдат предприети
незабавни мерки за привеждане на енергийния
блок в съответствие с тях. Подобни случаи тряб-
ва да се анализират и да се предприемат мерки
за тяхното предотвратяване в бъдеще.
Чл. 121. Пределите и условията за експлоа-
тация, събрани в един документ (технологичен
регламент за експлоатация), трябва да бъдат
леснодостъпни за персонала на БПУ, който да
е добре запознат с тях и техните технически
основи. Ръководният персонал на експлоати-
ращата организация трябва да има ясна предс-
тава за тяхното значение за безопасността.
Чл. 122. (1) Оперативният персонал трябва
да експлоатира ЯЦ в съответствие с писмени
експлоатационни инструкции и процедури, раз-
работени въз основа на проектната и техничес-
ката документация, пределите и условията за
експлоатация и резултатите от въвеждането на
ЯЦ в експлоатация.
(2) Експлоатационните инструкции и про-
цедури трябва да съдържат отговорностите на
оперативния персонал, начините за оператив-
но взаимодействие и конкретните указания за
изпълнение на оперативните дейности при всич-
ки експлоатационни състояния.
Чл. 123. (1) Действията на персонала при
проектни и надпроектни аварии трябва да бъ-
дат определени в инструкции, разработени на
основата на окончателния отчет за анализ на
безопасността, пределите и условията за екс-
плоатация и допълнително проведените изслед-
вания и анализи на поведението на блока при
аварийни условия.
(2) Предвидените в инструкциите действия
на персонала трябва да водят до възстановява-
не на енергийния блок в състояние, описано в
инструкциите за експлоатация, или да осигуря-
ват поддържането му в безопасно спряно със-
тояние за продължителен период след авария.
Чл. 124. (1) Действията на персонала за ди-
агностика на състоянието на енергийния блок,
за възстановяване или компенсиране на нару-
шени функции на безопасност и предотвратя-
ване или ограничаване на последствията от
повреждане на активната зона трябва да бъдат
определени в ръководства за управление на
тежки аварии и в симптомно-ориентирани ава-
рийни инструкции (СОАИ).
(2) Комплектът на СОАИ трябва да съдържа:
1. процедури за диагностика на състоянието;
2. процедури за оптимално възстановяване
при преходни режими и проектни аварии;
3. процедури за следене на състоянието и
за възстановяване на функции на безопасност
като подкритичност, охлаждане на активната
зона, отвеждане на топлината, наличие на топ-
лоносител, цялост на контура на топлоноси-
теля на реактора и цялост на херметичната
конструкция;
4. процедури за преход към управление на
тежки аварии.
(3) При разработване на СОАИ трябва да
бъдат определени форма, структура и съдържа-
ние, които:
1. дават конкретни, точни и достатъчни ука-
зания на персонала за извършване на предписа-
ните действия, включително при необходимост
от преход към други процедури, инструкции и
ръководства;
2. лесно се отличават от инструкциите за нор-
мална експлоатация и са удобни за използване;
3. съдържат указания за наблюдение на оп-
ределени технологични параметри (симптоми),
за следене на автоматичните действия на сис-
темите, основни операторски действия за не-
посредствено изпълнение и очаквания резул-
тат от тях, алтернативни операторски действия
при неуспех на основните;
4. ясно разграничават допълнително прило-
жената справочна информация, необходима на
операторите при изпълнение на процедурите.
(4) При разработване на документите по
ал. 1 трябва да бъдат използвани специфични
данни за съответния енергиен блок. Ефектив-
ността на операторските действия трябва да
бъде валидирана аналитично с използване на
проверени компютърни програми и специфич-
ни за енергийния блок изчислителни модели.
Резултатите от анализа трябва да се докумен-
тират и използват за техническа основа на ин-
струкциите.
(5) Аварийните процедури трябва да бъдат
верифицирани и валидирани от независима гру-
па експерти съгласно установени вътрешни
правила (програми) във вида, в който те се из-
ползват. Практическата възможност за изпъл-
нение на операторските действия да бъде вали-
дирана със симулаторни средства.
(6) Актуалността на аварийните процедури
трябва да се проверява периодично.
Чл. 125. (1) Експлоатационното състояние
на ЯЦ и на измененията в него трябва да се
контролира и управлява от правоспособен и
квалифициран персонал при условията и по реда
на ЗБИЯЕ.