Държавен вестник, бр. 71, 2002 г., стр. 127

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
5080.—“Мини Марица-изток”—ЕАД, гр. Раднево
6260, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, на основание чл. 7,
ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” и чл. 15, т. 1 ЗОП
открива процедура за възлагане на обществена поръчка
при следните условия: 1. Предмет на обществената по-
ръчка: 1.1. доставка и монтаж на прекъсвачи закрит мон-
таж за средно напрежение (реф. № 061/2002); 1.2. общото
количество изделия за доставка е: 1.2.1. прекъсвачи 6 kV—
4 бр., от които 3 бр. с касета и 1 бр. без касета, и 1 количка
за изваждане на прекъсвачи—6 kV; 1.2.2. прекъсвачи
20 kV—7 бр., от които 6 бр. с касета и 1 бр. без касета, и
1 количка за изваждане на прекъсвачи—20 kV; 1.3. пъл-
ното описание на предмета на поръчката и техническите
условия за изпълнението є са подробно описани в доку-
ментацията за участие. 2. Правно и фактическо основа-
ние за откриване на процедурата: чл. 15, т. 1 във връзка с
чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” ЗОП и решение
на съвета на директорите от протокол 3/2002, т. 4.25б. 3.
Вид на процедурата: ограничена процедура по реда и изис-
кванията на глава пета от ЗОП с възможност за възлагане
на допълнителна поръчка чрез процедура на договаряне
с кандидата, избран за изпълнител, при условие че са из-
пълнени едновременно изискванията по чл. 16, ал. 1, т. 3
ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената
поръчка: 4.1. доставката се извършва в продължение на
две последователни тримесечия от датата на сключване
на договора, като на първото тримесечие се доставят пре-
късвачи—20 kV, а на второто тримесечие прекъсвачи—6
kV; 4.2. мястото на доставка е складова база на възложи-
теля—предприятие “Материално-техническо снабдява-
не”—гр. Раднево; 4.2.1. монтажът на изделията се извър-
шва след писмена заявка на възложителя, която се подава
не по-късно от 1 месец след съответната доставка на из-
делията в склада на възложителя, като монтажът се из-
вършва на място на територията на възложителя—ЕСР
“Марица-изток”—гр. Раднево: общо 11 броя прекъсвачи
и 2 броя колички; монтират се в: подстанция “ЦРБ”. 5.
Ограничение при изпълнение на поръчката: 5.1. за да склю-
чи договор за изпълнение на поръчката, избраният кан-
дидат за изпълнител трябва да представи гаранция за
доброто му изпълнение—по условията на т. 10; 5.2. да
разполага със собствена или договорена сервизна база за
поддръжка и ремонт на доставените изделия, като време-
то за реакция на сервиза трябва да бъде не повече от 24
часа след уведомяване от възложителя. 6. Квалификаци-
онни изисквания към кандидатите: 6.1. да удостоверят
отсъствието на обстоятелствата, посочени в чл. 24 ЗОП,
като за целта представят всички документи, изисквани по
чл. 27 ЗОП според изискванията на документацията; 6.2.
да отговарят на изискванията на чл. 5 ЗОП; 6.3. да пред-
ставят доказателства за търговска репутация по смисъла
на изискванията на § 1, т. 12 ЗОП, издадени за последните
3 г.; 6.4. да представят всички доказателства за техничес-
ки възможности по смисъла и изискванията на § 1, т. 13
ЗОП, издадени за последните 3 г.; 6.5. да бъдат произво-
дители на изделията или техни надлежно упълномощени
представители спрямо възложителя; упълномощаването
се извършва с оригинален документ от производителя,
посочващ, че кандидатът: 6.5.1. има договорни отноше-
ния с производителя; 6.5.2. е упълномощен да го предс-
тавлява в тази процедура—за негова сметка, от негово
име и за негова отговорност, вкл. по отношение на гаран-
ционните условия; 6.5.3. производителят гарантира за
кандидата, че последният е напълно запознат и подготвен
с техническите особености на изделия и специфични изис-
квания за техния монтаж; 6.6. производителят на крайно-
то изделие да има внедрена система за контрол на качес-
твото по ISO от група 9000, заверено копие от който сер-
тификат да бъде представен в предложението на кандида-
та; 6.7. да притежава и гарантира: технически възможнос-
ти, финансови възможности, квалификация и опит за ця-
лостно и качествено изпълнение на поръчката (самосто-
ятелно или съвместно с подизпълнители при изпълнение
изискванията на ЗОП); 6.8. да представи едно техническо
и едно финансово предложение; 6.9. да кандидатства за
цялостно изпълнение на поръчката; 6.10. да не са били
изпълнители или подизпълнители на обществена поръч-
ка на дружеството или на дружества от системата на МЕЕР,
при която виновно са допуснати отклонения в доставки-
те, в срока или неизпълнение на други клаузи от договора
или са обжалвани неоснователно процедури на възложи-
теля; 6.11. в случай че даден кандидат не отговаря на всич-
ки от посочените изисквания или не е представил изиск-
вания комплект документи, той ще бъде отстранен от
класацията. 7. Изисквания за качество: 7.1. изделията по
предмета на поръчката да бъдат: 7.1.1. ново производст-
во, произведени не по-рано от 1 г. преди датата им на
доставка; 7.1.2. неупотребявани; 7.1.3. с високо качест-
во—цялостно и за всички материали, които са вложени
при производството им; 7.1.4. серийно производство за
техния завод производител; 7.1.5. преминали през всички
етапи на заводски изпитания; 7.1.6. доказани в условията
на енергийната система на Република България; 7.1.7. да
отговарят на всички други изисквания за качеството им,
описани в документацията за участие; 7.2. монтажът на
изделията да бъде извършен по всички изисквания и ука-
зания: 7.2.1. прекъсвачите се монтират и експлоатират в
мрежи 6 kV и 20 kV, собственост на възложителя; 7.2.2.
монтажът на изделията, предмет на поръчката, става в
реалните условия на възложителя, на място, по график и
срокове на възложителя, респ. на изпълнителя по догово-
ра от негова страна; 7.2.3. всички технически, гаранцион-
ни и други условия от предложенията на кандидатите
трябва да бъдат съобразени с реалните условия на възло-
жителя; 7.2.4. на възложителя, описани в документацията
за участие; 7.2.5. на действащите стандарти и нормативи
в Република България, вкл. и на непротиворечащите им
стандарти и нормативи, по които са произведени или за
които са предназначени нормално за експлоатация изде-
лията; 7.2.6. на специфичните изисквания на производи-
теля им; 7.3. технически изисквания към параметрите и
качеството на изделията: 7.3.1. да бъдат за закрит мон-
таж; 7.3.2. общи изисквания за прекъсвачите: 7.3.2.1. дъ-
гогасителна среда—елегаз или вакуум; 7.3.2.2. включва-
щи и изключващи бобини с Un—220 V DC; 7.3.2.3. напре-
жение на ел. двигателя—220 V DC; 7.3.2.4. моторно/ръч-
но задвижване; 7.3.2.5. спомагателни контакти—10 н.з +
10 н.о. + 1 мк.; 7.3.2.6. механичен брояч; 7.3.2.7. механич-
на индикация “0” и “I” на лицевия панел; 7.3.2.8. механич-
на индикация за заредени/незаредени пружини; 7.3.2.9.
монтаж на ролки; 7.3.2.10. механични блокиращи приспо-
собления; 7.3.2.11. защита от многократно включване и
изключване; 7.3.2.12. допълнителна изключвателна бо-
бина; 7.3.3. общи изисквания за касетната система: 7.3.3.1.
цялостен механизъм със зъбни рейки, избирач и механич-
на индикация “Тест/Сервиз”; 7.3.3.2. врата за изваждане
на прекъсвача; 7.3.3.3. позиция, посочваща спомагател-
ните превключватели; 7.3.3.4. заземителна планка за пре-
късвача; 7.3.3.5. прегради с жилузи и странични капаци;
7.3.3.6. оперативните вериги от касетата да бъдат изведе-
ни с гъвкав монтажен проводник със сечение 2,5 мм2 с
дължина 4 м, маркирани и изведени в шлаух; 7.3.4. техни-
чески изисквания за прекъсвачи 6 kV: 7.3.4.1. дъгогаси-
телна среда—елегаз или вакуум; 7.3.4.2. номинално нап-
режение—Uн = 12 kV; 7.3.4.3. номинален ток—Iн = 2500
А; 7.3.4.4. ток на топлинна устойчивост—> 30 kA; 7.3.5.
технически изисквания за прекъсвачи 20 kV: 7.3.5.1. дъго-
гасителна среда—елегаз или вакуум; 7.3.5.2. номинално
напрежение—1 Uн = 24 kV; 7.3.5.3. номинален ток—Iн =
2000 А; 7.3.5.4. ток на топлинна устойчивост—> 25 kA;
7.4. технически изисквания към монтажа на изделията:
7.4.1. задължения на възложителя при монтажа: 7.4.1.1.
да извърши демонтаж на съществуващите прекъсвачи и
ошиновка; 7.4.2. задължения на изпълнителя на поръчка-
та при монтажа: 7.4.2.1. да извърши монтажа на стойките;
7.4.2.2. да извърши монтажа на шините към новите пре-
късвачи; 7.4.2.3. да извърши извеждане на оперативните
вериги; 7.4.2.4. да извърши монтажа на прекъсвачите със
задвижването; 7.4.2.5. да извърши центровка и настройка
на монтирания прекъсвач със задвижването; 7.4.2.6. да
извърши контролни изпитания на място, след монтажа;
7.4.2.7. да извърши пускане в експлоатация на монтира-
ните прекъсвачи със съдействието на възложителя; 7.5.
изисквания към предлаганите гаранционни условия: 7.5.1.
предлаганият гаранционен срок на изделията задължи-
телно трябва да бъде не по-къс от 24 месеца след датата
на въвеждането им в експлоатация от страна на възложи-
теля; 7.5.2. гаранционният срок на монтажа на изделията
задължително трябва да бъде не по-къс от изисквания
срок по Закона за устройство на територията (ЗУТ); 7.5.3.