Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 47

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47   
3. „Помпена станция“ е помпено съоръже­
ние за осигуряване на съответното налягане 
и водно количество във водоснабдителната 
система.
4. „Пречиствателна станция“ е комплекс от 
съоръжения за обработка на суровата природ­
на вода с оглед осигуряване на нормативните 
изисквания към качеството на водата преди 
нейното подаване във водопроводите.
5. „Напорно-регулиращо съоръжение“ е 
съоръжение за изравняване на относително 
постоянния приток и променливото потребле­
ние на вода в отделни часове на денонощието 
(напорни резервоари, водонапорни кули и 
хидрофори).
6. „Външен (довеждащ) водопровод“ е 
водопровод, който транспортира водата от 
водоизточника до регулиращите водонапорни 
съоръжения, пречиствателната станция за 
природни води и водопроводната мрежа във 
водоснабдяваната територия.
7. „Водопроводна мрежа“ е мрежа от водо­
проводи във водоснабдяваната територия за 
доставяне на необходимите водни количества 
до имотите на потребителите.
8. „Главен водопроводен клон от водопро­
водна мрежа“ е водопровод с разпределителни 
функции във водоснабдяваната територия, 
обикновено без преки връзки с потребителите.
9. „Второстепенен водопроводен клон от 
водопроводна мрежа“ е водопровод, свързващ 
един или повече главни водопроводни клонове 
със сградните водопроводни отклонения.
10. „Сградно водопроводно отклонение“ е 
водопровод, свързващ главен или второсте­
пенен водопроводен клон от водопроводната 
мрежа с имота на потребителите.
11. „Технически загуби на вода по водо­
снабдителните системи“ са сума от неиз­
бежните реални (физически) загуби на вода 
и загубите на вода вследствие на изпразване 
на водопроводната мрежа при изграждане 
на нови трасета и участъци, при промиване, 
дезинфекциране и отстраняване на аварии 
във водоснабдителната система, без да са 
включени „технологичните нужди на ПСПВ“.
12. „Максимално допустимо работно наля­
гане (РMA)“ е налягане, което даден тръбо­
провод или негов елемент може да издържи 
при работа на системата, проявяващо се 
краткотрайно, както и при хидравличен удар.
13. „Допустимо работно налягане (PFA)“ е 
налягане, което даден тръбопроводен елемент 
може да издържи при продължителна работа 
на системата.
14. „Допустимо налягане при изпитване 
(PEA)“ е налягане, което новоинсталиран 
тръбопроводен елемент може да издържи 
за сравнително кратък период от време за 
осигуряване на целостта и водоплътността 
на тръбопровода.
15. „Оразмерително налягане (DP)“ е на­
лягане във водоснабдителната система, без 
да се отчита хидравличният удар.
16. „Максимално оразмерително налягане 
(MDP)“ е налягане във водоснабдителната 
система, като се отчита хидравличният удар.
17. „Работно налягане (ОР)“ е вътрешно 
налягане, което се появява в определено вре­
ме и място във водоснабдителната система.
18. „Налягане за изпитване (пробно на­
лягане) (STP)“ е хидростатично налягане за 
изпитване на нови водопроводи, за проверка 
на тяхната цялост и водонепропускливост.
19. „Пречиствателна станция за питейни 
води“ е комплекс от съоръжения за обработка 
на вода от природни или други водоизточници 
с оглед постигане на качествените показатели 
за питейно-битови нужди, установени в На­
редба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели.
20. „Техническа възможност за бъдещо 
разширение на пречиствателните станции 
за питейни води“ включва като минимални 
изисквания осигуряване на достатъчен на­
пор и пространство за включване на нови 
съоръжения.
21. „Технологични нужди на ПСПВ“ включ­
ват вода за нормалната експлоатация на пре­
чиствателните процеси и вода за приготвяне 
на реагентни разтвори.
22. „Регулатор на налягане“ е арматура, 
която понижава налягането на водата до 
определена стойност.
23. „Граничен спирателен кран“ е спира­
телен кран, който служи за обособяване на 
зона от мрежата и е затворен при нормална 
работа на системата.
24. „Вливна тръба“ е тръбата, чрез която 
водното количество постъпва в резервоара.
25. „Хранителна тръба“ е тръбата, чрез 
която водата се подава от резервоара към 
водопроводната мрежа.
26. „Естествено залята центробежна помпа“ 
е помпа, при която котата на водното ниво в 
черпателния резервоар се намира над котата на 
най-високо разположената част на работното 
колело на помпата. При захранване от напорен 
водопровод това изискване е към котата на 
напорната линия на този водопровод.
27. „Помпени станции в отворена система“ 
са тези, които подават водата в резервоар със 
свободно водно ниво, т.е. напорът се прекъсва. 
Пример за такава схема е помпа с преходен 
напорен резервоар.
28. „Помпени станции в затворена система“ 
са тези, които подават водата в мрежа или 
друга помпена станция, при което няма сво­
бодно водно ниво, т.е. напорът не се прекъсва. 
Пример за такава схема е помпа, която подава 
вода директно във водопроводната мрежа.
29. „Помпени станции в смесена система“ 
са тези, които подават вода както директно 
в мрежа, така и в резервоар със свободно 
водно ниво. Пример за такава схема е помпа 
с контранапорен резервоар.