Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 5

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
превключвания в уредбите и съоръженията,
които нямат блокировка на разединителите, се
извършват от две лица—едното извършва пре-
включванията, а второто контролира правил-
ността и последователността на изпълнението
на операциите. Контролиращото лице е старши
по длъжност с по-висока квалификационна гру-
па. Отговорността за правилното изпълнение на
оперативните превключвания носят и двете лица.
Чл. 40. (1) Разрешава се в електрически уред-
би, които имат блокировка на разединителите
против неправилни манипулации, включително
в комплектните разпределителни уредби (КРУ)
и в комплектните трансформаторни подстанции,
простите превключвания, а също всички мани-
пулации по таблата и сборните шини за напре-
жение до 1000 V да се извършват еднолично от
дежурния или оперативно-ремонтния персонал.
(2) При повреди в блокировките на разеди-
нителите и прекъсвачите оперативният персо-
нал може да извърши превключвания с времен-
но снемане на блокировките само с разрешение
на отговорника за техническата експлоатация
на енергообзавеждането или на старши дежур-
ния в тяхно присъствие.
Чл. 41. Включване и изключване на отделни
производствени машини, агрегати и групи ма-
шини с помощта на пускова апаратура може да
се извършват от обслужващия ги персонал, след
като е преминал съответен инструктаж и е при-
добил право на самостоятелна работа с тези
машини и агрегати.
Чл. 42. (1) Превключванията в разпредели-
телни уредби, които обслужват и електроенер-
гийната система, се извършват само с разреше-
ние на диспечера на енергийната система и от
лица, съответно одобрени от диспечерската
служба на електроснабдителното предприятие
въз основа на писмено искане на предприятие-
то (организацията).
(2) В подстанциите и в електрическите уред-
би и мрежи без постоянно дежурство превключ-
ванията могат да се извършват от едно или две
лица от обслужващия персонал в зависимост от
важността, сложността на конструкцията на
уредбите и съоръженията и от наличните бло-
киращи устройства съобразно изискванията на
нормативните актове по безопасност на труда и
местните инструкции.
Чл. 43. (1) Превключванията в подстанции,
цехови електрически уредби, електрически уред-
би на строителни и селскостопански обекти и
организации с еднолично дежурство се извърш-
ват от едно лице (освен поставянето и снемане-
то на преносими заземители). Включването и
изключването на прекъсвачи и разединители от
пулта за управление се извършват от едно лице.
(2) Повторно включване на изключен мас-
лен (маломаслен) прекъсвач, чийто задвижващ
механизъм не е защитен със стена или метален
щит, се допуска без предварителна проверка на
изключения прекъсвач само ако се извършва
дистанционно.
Чл. 44. (1) В разпределителните уредби за
напрежение над 1000 V, които не са комплекту-
вани с блокиращи устройства или имат непъл-
на блокировка, сложните превключвания се
извършват с попълнена бланка за превключва-
ния и със записване в оперативния дневник.
(2) Всички прости превключвания в уред-
би с напрежение над 1000 V, както и сложните
превключвания в разпределителни уредби, съ-
оръжени напълно с блокиращи устройства
против неправилни манипулации с разедини-
телите, се извършват само със записване в опе-
ративния дневник.
Чл. 45. Превключванията за отстраняване на
аварии се извършват без бланка за превключ-
вания, като непосредствено след извършването
им се записват в оперативния дневник.
Чл. 46. (1) Редът за извършване на превключ-
вания в разпределителните уредби е следният:
1. лицето, получило нареждане за извършва-
не на превключвания, е длъжно да повтори
нареждането, да го запише в оперативния днев-
ник и да определи по оперативната електричес-
ка схема или по схемата-макет реда на предсто-
ящите операции;
2. при извършване на превключвания от две
лица лицето, което е получило нареждане, е
длъжно да разясни на второто лице, участващо
в превключванията, реда и последователност-
та на предстоящите превключвания по опера-
тивната схема;
3. при поява на съмнения в правилността на
извършваните операции превключванията се
преустановяват, а последователността на извър-
шването на превключванията се проверява по
оперативната електрическа схема.
(2) Обемът на зададените за извършване
оперативни превключвания се определя от вис-
шестоящия дежурен персонал.
(3) Когато превключванията се извършват по
бланка, лицето, получило нареждане за извърш-
ване на операциите, трябва освен изискванията
на ал. 1 да попълни бланка за превключвания, в
която се описват операциите по реда на извърш-
ването им. Бланката се подписва както от лице-
то, извършващо операциите, така и от контро-
лиращото лице, и се взема на мястото, където се
извършват превключванията.
Чл. 47. (1) Преди извършване на превключ-
ванията по бланката от едно лице тя се прочита
по телефона на висшестоящия ръководител,
който дава разпореждане за превключванията,
след което дежурният записва фамилията на този
ръководител в графата “контролиращо лице”.
(2) В бланката за превключванията се впис-
ват комутационните операции с прекъсвачи и
разединители, операциите по защитите и авто-
матика, както и операциите за снемане и поста-
вяне на заземления в точната последователност
на изпълнението им. Не е задължително да се
вписват в бланката операциите за проверка.
Чл. 48. (1) При извършване на превключва-
ния в електрически уредби броят на задачите,
които се възлагат на една бригада, не се ограни-
чава. Преди излизане на бригадата на работа за
всяка задача трябва да се изготви отделна блан-
ка за превключвания.
(2) Лицето, което извършва превключвани-
ята, е длъжно да получи от дежурния диспечер
разрешение за изпълнение на задачата непо-
средствено преди самата операция.