Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 88

СТР.  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
i
u
e;
e;
0 33
(
)
,
k
k
k
A
R
A
U
n V
=
⋅
+
×
⋅
∑
,	
(3)
където:
Ru
е топлинното съпротивление на неотопляемо пространство, в m2.K/W;
Ai
– общата площ на всички елементи между вътрешната среда и неотопляемото пространство, 
в m2;
Ae;k
– площта на елемент k между неотопляемото пространство и външната среда, в m2;
Ue;k
– коефициентът на топлопреминаване на елемент k между неотопляемото пространство и 
външната среда, в W/(m2.K);
0,33 – стойността на топлинния капацитет на въздуха, в Wh/(m3.K);
n
– кратността на въздухообмена на неотопляемо пространство, във въздухообмен на час;
V
– обемът на неотопляемото пространство, в m3;
и сумирането се прави за всички елементи между неотопляемото пространство и външната среда, 
с изключение на подовата плоча върху земната основа.
Когато няма подробни данни за конструкцията на външните елементи на неотопляемото прос­
транство, трябва да се използват стойностите Ue,k = 2 W/(m2.K) и n = 3 въздухообмена за час.
3. Корекции на коефициента на топлопреминаване
3.1. Общи положения
Коефициентът на топлопреминаване се коригира, когато е уместно, за да бъдат взети предвид 
влиянията на:
а) въздушните празнини в изолацията;
б) механичните закрепващи средства, преминаващи през изолационния слой;
в) валежите върху обърнати покриви.
Забележка. Обърнат покрив е този, който има изолационен слой над хидроизолационна мушама.
Коригираният коефициент на топлопреминаване, Uc, се получава чрез добавяне на корекционен 
член, DU:
c
U
U
U
=
+ ∆
	
(4)
DU се изчислява по:
g
f
r
U
U
U
U
∆
= ∆
+ ∆
+ ∆
,	
(5)
където:
ΔUg е корекцията за въздушни празнини в съответствие с 3.2;
ΔUf
е корекцията за механични закрепващи средства в съответствие с 3.3;
ΔUr е корекцията за обърнати покриви в съответствие с 3.4.
3.2. Корекции за въздушни празнини
3.2.1. Определения
За целите на изчисленията „въздушни празнини“ се използва като общия термин за въздушни 
пространства в изолацията или между изолацията и долепената конструкция, които съществуват 
в действителните конструкции на сградите, но не са показани на чертежите. Те могат да бъдат 
разделени в две основни категории:
а) междини между изолационни плоскости, плочи или дюшеци или между изолацията и кон­
структивни елементи по посока на топлинния поток;
б) кухини в изолацията или между изолацията и конструкцията, перпендикулярни на посоката 
на топлинния поток.
3.2.2. Корекции
Въздушните празнини може да повишават коефициента на топлопреминаване на компонента 
чрез повишаване на топлопренасянето при излъчване и конвекция: степента на повишаването за­
виси от размера, ориентацията и местоположението на въздушната празнина.
Корекцията се прилага като допълнение към коефициента на топлопреминаване, изразен като 
DUg.
Въздушните междини се причиняват от леко вариране в размерите на изолационния продукт 
(допустими отклонения на размерите), от вариране на изискваните размери по време на рязане и 
монтаж, както и поради допустими отклонения на размерите, свързани със самата конструкция и 
нейните неравности.
Само междини, които преминават през цялата дебелина на изолацията от топлата до студената 
страна, водят до повишаване на топлопреминаването, така че корекция е оправдана, като по прин­
цип е само умерена корекция. Полагането на изолация в повече от един слой с разместени фуги 
премахва необходимостта от корекция.