Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 63

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
3. протоколи за проверка на електричес-
ката връзка между заземители и заземявани
елементи;
4. протоколи за измерено съпротивление на
изолацията, а в случаите по чл. 59, ал. 2—и про-
токоли за проверка на електрическата якост на
изолацията;
5. протоколи за измерено съпротивление на
контурите “фаза—неутрала”, “фаза—защитен
проводник” и/или “фаза—проводник PEN”;
6. окончателните принципни и монтажни
електрически схеми;
7. указания за провеждане на техническата
експлоатация.
(2) При въвеждането в експлоатация на елек-
трически уредби в сгради се представят и други
документи, свързани с осигуряване на безопас-
ността, като:
1. актове за проверка и установяване рабо-
тоспособността на устройствата за защита и за
блокировка, когато за осигуряване на безопас-
ността са предвидени такива;
2. протоколи за съответствие на предупре-
дителните надписи и маркировката на таблата,
кабелите, съоръженията и др.;
3. протоколи за съответствие с изисквания-
та за защита срещу поражения от електрически
ток по следните показатели:
а) защита срещу директен допир;
б) защита срещу индиректен допир;
4. инструкции за безопасност при експло-
атацията и други документи, определени в
проекта.
Чл. 77. За осигуряване на защитата срещу
поражения от електрически ток при приемане-
то на електрически уредби, на части и на отдел-
ни съоръжения от тях трябва да се контроли-
рат, както следва:
1. съпротивлението на заземителните инс-
талации и качеството на електрическите връз-
ки на заземителните инсталации с елементите,
които подлежат на заземяване; проверката се
извършва преди подаване на напрежение и в
съответствие с изискванията на Наредбата за
техническа експлоатация на енергообзавежда-
нето, приета с ПМС № 101 от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.);
2. съпротивлението на електрическата изо-
лация; проверката се извършва преди подаване
на напрежение и в съответствие с изискванията
на Наредбата за техническа експлоатация на
енергообзавеждането;
3. защитата срещу директен допир; провер-
ката се извършва след окончателното завърш-
ване на електромонтажните работи в съответ-
ствие с изискванията на БДС HD 384.4.41;
4. защитата срещу индиректен допир; про-
верката се извършва след окончателното за-
вършване на електромонтажните работи и
след подаване на напрежение по постоянна
схема в съответствие с изискванията на БДС
HD 384.4.41.
Г л а в а  с е д м а
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 78. Параметрите и показателите на елек-
трическите уредби, които са предвидени в про-
екта, реализирани при изграждането и провере-
ни при въвеждането в експлоатация, трябва да
се поддържат чрез техническа експлоатация в
процеса на нормална експлоатация на уредбите.
Чл. 79. Техническата експлоатация се извър-
шва съобразно проекта и Наредбата за техни-
ческа експлоатация на енергообзавеждането.
Чл. 80. Обемите и сроковете за извършване
на периодичните проверки и плановите ремон-
ти, които не са регламентирани в Наредбата за
техническа експлоатация на енергообзавежда-
нето и не са посочени в проекта, се определят
от отговорното лице за енергийното стопанст-
во, назначено със заповед на собственика на
електрическата уредба.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание § 18,
ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 3 от Закона за
устройство на територията и отменя Наредба
№ 2 от 1999 г. за проектиране на електрически
уредби в сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила шест месеца след
обнародването є в “Държавен вестник”.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава
министърът на регионалното развитие и благо-
устройството съгласувано с министъра на
енергетиката и енергийните ресурси.
За министър на регионалното развитие и
благоустройството: Р. Митов
Министър на енергетиката и енергийните
ресурси: М. Ковачев
Приложение
към чл. 1, ал. 3
Структура на системата от стандарти БДС HD
384 “Електрически уредби в сгради”
БДС HD 384.1
Електрически уредби в сгради—
Част 1: Област на приложение, пред-
мет и основни принципи
БДС HD 384.2
Електрически уредби в сгради—
Част 2: Основни термини и опреде-
ления
БДС HD 384.3
Електрически уредби в сгради—
Част 3: Оценка на основните харак-
теристики
БДС HD 384.4.41 Електрически уредби в сгради—
Част 4: Защити за безопасност—Раз-
дел 41: Защита срещу поражения от
електрически ток
БДС HD 384.4.42 Електрически уредби в сгради—
Част 4: Защити за безопасност—Раз-
дел 42: Защита срещу топлинни въз-
действия
БДС HD 384.4.43 Електрически уредби в сгради—
Част 4: Защити за безопасност—Раз-
дел 43: Защита срещу свръхтокове
БДС HD 384.4.44 Електрически уредби в сгради—
Част 4: Защити за безопасност—Раз-
дел 44: Защита срещу пренапрежения