Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 234. (1) Водопроводната инсталация се
изпитва на водонепропускливост при монтира-
ни водочерпни кранове на работно налягане в
продължение на 24 h.
(2) Изпитването по ал. 1 е проведено успеш-
но, ако няма видими течове и навлажнявания.
Чл. 235. Изградените съоръжения на водо-
проводната инсталация се изпитват при спазване
изискванията на техническите им спецификации.
Чл. 236. Топлинното изпитване на сградна-
та инсталация за гореща вода за битови нужди
се извършва, като водата в нагревателя се заг-
рява до проектната температура, след което ин-
сталацията се изпитва за определения брой дей-
стващи водочерпни кранове. Отклонението на
температурата на водата спрямо проектната
температура не трябва да надвишава ± 2 °С.
Чл. 237. За проведените изпитвания се със-
тавят протоколи.
Чл. 238. Изолациите се изпълняват след
хидравличните изпитвания на водопроводна-
та инсталация.
Чл. 239. Площадковата мрежа на водопро-
вода се изпитва при спазване на изискванията
за изпитване на водопроводите на водоснабди-
телните системи.
Чл. 240. Положеният водопровод се измерва
по оста му заедно с фасонните части, които са
включени в общата дължина на водопровода.
Арматурите се измерват отделно, на бройки.
Чл. 241. (1) Документацията за установява-
не на всички СМР, подлежащи на закриване,
съдържа най-малко:
1. актовете за укрепване на водопроводната
инсталация;
2. актовете за положена изолация;
3. актовете за правилно изпълнение на нак-
лоните на водопроводната инсталация, за раз-
стояния, за осигуряване на температурни дефор-
мации и за качество на връзките.
(2) Довършителните СМР се извършват след
провеждане на изпитванията на якост и водо-
непропускливост.
Чл. 242. (1) Водопроводната инсталация се
дезинфекцира и промива при спазване на сани-
тарно-хигиенните изисквания.
(2) Дезинфекцията по ал. 1 се извършва с
дезинфекционни средства, които отговарят
на изискванията за употреба на реагенти за
контакт с питейна вода и на изискванията за
използване на химикали при пречистването
на водите съгласно действащите български
стандарти.
(3) Изборът на дезинфекционно средство и
минималното време за контакт се определят
с проекта в зависимост от дължината на де-
зинфекцирания водопровод, диаметъра и ма-
териала на тръбите, след което водопровод-
ната инсталация се промива за отстраняване
на остатъчни вещества след дезинфекцията.
Чл. 243. Преди приемането на водопровод-
ната инсталация за студена вода и за гореща
вода за битови нужди се провежда 72-часова
проба при експлоатационни условия и затворе-
ни консумативни точки. За проведеното изпит-
ване се съставя протокол.
Раздел II
Въвеждане в експлоатация и техническа
експлоатация
Чл. 244. При приемането на водопроводна-
та инсталация се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. надеждността на укрепването на съоръ-
женията, правилната работа на инсталацията и
арматурите при брой на отворените кранове
съгласно проекта, както и работата на пожар-
ните кранове;
3. актовете за установяване на всички СМР,
подлежащи на закриване;
4. документи за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.
Чл. 245. Приемно-предавателната докумен-
тация съдържа най-малко:
1. актовете за скрити работи;
2. протоколите от хидравличните изпитва-
ния на изградените водопроводи на якост и
водонепропускливост;
3. протокола от изпитването на инсталация-
та за гореща вода за битови нужди;
4. протокола за проведена 72-часова проба;
5. одобрения инвестиционен проект или за-
верената екзекутивна документация на водо-
проводната инсталация и на външната площад-
кова мрежа на водопровода;
6. документите за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях;
7. указания за техническата експлоатация.
Чл. 246. (1) По време на техническата екс-
плоатация на водопроводната инсталация во-
допроводите, водочерпните кранове и арма-
тури и изградените системи за повишаване на
налягането се поддържат в изправност така,
че да не се допускат щети вследствие на ава-
рии, а загубите на вода и разходът на енергия
да са минимални.
(2) За водопроводните инсталации в
общественообслужващи сгради (в областта на
хотелиерството и услугите, здравеопазването
и социалните грижи) и в спортни сгради с не-
редовно използване на водочерпните кранове
и арматури се вземат необходимите мерки за
тяхната профилактика срещу разпростране-
нието на бактерията “Legionella” съгласно ука-
занията на органите на Министерството на
здравеопазването.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ  И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ИНСТАЛА-
ЦИИ И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 247. (1) Канализационните инсталации
се изграждат при спазване изискванията на