Държавен вестник, бр. 4, 2002 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  4
(2) Чрез информационната уредба се озвуча-
ват чакалните на гарите и пероните.
(3) Състоянието на информационната уред-
ба се отразява в книгата за състоянието на ра-
диовръзките, образец VII-53, а за възникнали
повреди се уведомява дежурният диспечер в
електротехническата секция.
Ч А С Т  С Е Д М А
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
И ОБСЛУЖВАНЕТО ИМ
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЯГОВО ЕЛЕКТРО-
СНАБДЯВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 318. (1) Съоръженията за тягово елект-
роснабдяване са: тягови подстанции, секционни
постове, основни и резервни захранващи стан-
ции, контактна мрежа и електропроводи за зах-
ранване на диспечерската централизация. Тези
съоръжения се командват от подстанциите.
(2) Разединителите по контактна мрежа и
електропроводите на диспечерската централи-
зация се превключват от електромонтьорите
по контактна мрежа и лицата, незаети в ек-
сплоатацията на контактната мрежа, съгласно
изискванията на Книгата за превключване на
разединителите по контактната мрежа и дале-
копроводите, образец ХХI-01.
Раздел II
Тягова подстанция
Чл. 319. (1) Тяговите подстанции са пред-
назначени да трансформират захранващото
напрежение 110 kV в напрежение 27,5 kV, необ-
ходимо за захранване на контактната мрежа,
респ. електрически подвижен състав (електри-
чески локомотиви и електрически мотрисни
влакове). Тяговите подстанции се състоят от
открита разпределителна уредба 110 kV, раз-
пределителна уредба 27,5 kV и командна зала.
(2) Откритата разпределителна уредба
110 kV включва:
1. две въводни полета—комутационна апа-
ратура 110 kV, измервателни (токови и напре-
женови) трансформатори 110 kV, необходими
за измерване на ел. енергия, консумирана от
тяговите подстанции, и за защитата на тягови-
те трансформатори;
2. тягови трансформатори (2 или 3 бр.) с
коефициент на трансформация 110/27,5 kV и
мощност 6,667, 8,333 или 10,500 kVА.
(3) Разпределителната уредба 27,5 kV
включва:
1. две или три полета 27,5 kV за тяговите
трансформатори;
2. кондензаторна батерия;
3. резервен извод;
4. две или повече изводни полета за захранва-
не на отделни участъци на контактната мрежа;
5. поле за трансформатор за собствени нужди.
(4) Командната зала включва:
1. командни табла за измерване, командва-
не и сигнализация на отделните полета;
2. релейни табла, на които са монтирани
релейни защити на отделните полета, цифров
указател за мястото на късо съединение по
контактната мрежа;
3. командни табла променлив и постоянен
ток, акумулаторна батерия, осигуряващи основ-
ните оперативни напрежения за съоръженията
в тяговите подстанции.
Раздел III
Секционни постове
Чл. 320. Секционният пост се състои от:
комутационна апаратура 27,5 kV (прекъсвачи и
разединители или само от мощностни разеди-
нители), разположени между тяговите подстан-
ции и служещи за връзка между тях и за захран-
ване на част или цяла фидерна зона на дадена
тягова подстанция от съседните є.
Раздел IV
Основни захранващи станции и резервни
захранващи станции
Чл. 321. (1) Основните захранващи станции
служат за захранване на електропроводи 6 kV,
75 Hz за диспечерска централизация. В основ-
ните захранващи станции са монтирани въртя-
щи се честотопреобразуватели 50/75 Hz, 380 V и
съпътстваща апаратура и съоръжения за зах-
ранване на изводите 6 kV, 75 Hz.
(2) В резервните захранващи станции е раз-
положена апаратура и съоръжения, аналогич-
ни на тези в основните захранващи станции и
служат за резервно захранване на електропро-
водите на диспечерската централизация 6 kкV,
75 Hz при необходимост от изключване на ос-
новните захранващи станции.
(3) Контактната мрежа и електропроводите
за захранване на диспечерската централизация
са предназначени да осъществяват електроснаб-
дяване на електрическия подвижен състав в
електрифицираните железопътни участъци. Те
са секционирани по тягови подстанции, изводи,
секции, гари и междугария.
Раздел V
Оперативно обслужване на електрически
уредби (тягови подстанции)
Чл. 322. (1) Оперативното обслужване на
тяговите подстанции се осъществява от:
1. дежурен персонал;
2. оперативно-ремонтен персонал (в елект-
рически уредби без дежурен персонал).
(2) Лицата, които обслужват електрически
уредби и съоръжения и извършват или ръково-
дят работи в тях, трябва да:
1. имат необходимата техническа правоспо-
собност;
2. са ежегодно медицински освидетелства-
ни съгласно изискванията на Наредба № 3 от