Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 17

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
2. работи с пълно или частично изключване
на напрежението, с продължителност до една
работна смяна;
3. аварийно-ремонтни работи с продължи-
телност до един час.
(2) Неизчерпателен списък на работите с
нареждане е даден в приложение № 7.
Чл. 119. Допуска се извършване на работи
от оперативния персонал с нареждане на стар-
шия дежурен или енергетика при:
1. малки по обем и времетраене (до един час)
работи;
2. нетърпяща отлагане работа за отстраня-
ване на неизправности в машина или съоръ-
жение, които могат да доведат до аварии и
злополуки;
3. бързо локализиране на авария и изолира-
не на повреден участък от уредба/мрежа, кога-
то това може да се извърши до края на смяната.
Раздел XI
Работа по реда на текущата експлоатация
Чл. 120. По реда на текущата експлоатация
се извършват:
1. неголеми по обем и вид работи, изпълня-
вани от персонала, на който са зачислени съо-
ръженията;
2. работи по предварително изготвен списък
от енергетика и одобрен от работодателя.
Чл. 121. При изготвянето на списък за из-
вършване на работи по реда на текущата екс-
плоатация се отчитат:
1. условията за осигуряване на безопасно
извършване на работите;
2. характерът на електрообзавеждането, него-
вото участие и важност в технологичния процес;
3. квалификацията на персонала и възмож-
ностите за еднолично изпълнение на конкрет-
на работа.
Чл. 122. Списъкът на работите, посочени в
списъка по чл. 120, т. 2, съдържа и указания за:
1. работите, които могат да се извършват
без изключване на напрежението, далеч от то-
ководещи части и тези с изключване на на-
прежението;
2. начина на изпълнение—еднолично или от
бригада;
3. реда за регистриране на работите—офор-
мяне на записи в оперативния дневник/дневни-
ка за ремонти за мястото и характера на рабо-
тата и др.
Чл. 123. Работите, извършвани по реда на
текущата експлоатация, са постоянно разреше-
ни и за тях не се изискват допълнителни указа-
ния, нареждания и целеви инструктажи.
Чл. 124. Подготовката на работното място
се извършва от изпълнителя на работата по реда
на текущата експлоатация.
Чл. 125. (1) Неизчерпателен списък на ра-
ботите, извършвани по реда на текущата екс-
плоатация, е даден в приложение № 8.
(2) Списъкът на работите в приложение № 8
може да се допълва съобразно местните условия
и възможностите за безопасното им изпълнение.
Чл. 126. Допуска се еднолично обслужване
от специално назначено лице с трета квалифи-
кационна група на уредбите за външно и вът-
решно осветление, присъединени към токови
кръгове със защитни апарати до 25 A, в служеб-
ни помещения, складове, работилници и др.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Ред за подготовка на работното място
Чл. 127. Техническите мерки за безопасност
се определят и изпълняват в зависимост от ха-
рактера на работата:
1. с пълно изключване на напрежението;
2. с частично изключване на напрежението;
3. без изключване на напрежението на токо-
водещи части и работа в близост до тях;
4. без изключване на напрежението на токо-
водещи части и работа далеч от тях с поставяне
на временни ограждения.
Чл. 128. Подготовката на работното място
при извършване на работа с пълно или частич-
но изключване на напрежението включва из-
пълнението на технически мерки в следната
последователност:
1. изключване на напрежението;
2. поставяне на знаци, табели и ограждения;
3. проверка за отсъствие на напрежение;
4. заземяване—включване на стационарни
заземители/поставяне на временни заземители.
Чл. 129. (1) Техническите мерки за безопас-
ност по чл. 128 се изпълняват от оперативния
персонал или от изпълнителя на работата.
(2) Броят на изпълнителите и изискваната
квалификационна група за изпълнение на тех-
ническите мерки е посочен в табл. 3.
Таблица 3
Брой на лицата за изпълнение на технически
мерки за безопасност при работа и техните
квалификационни групи
Технически мерки
Брой
Квалифика-
изпъл-
ционна група
нители
1
2
3
Проверка за отсъствие
1
III
на напрежение в разпре-
2
III, II
делителна уредба/табло
на стълб от въздушна
линия
Поставяне на преносими
1
III
заземители в разпреде-
2
III, II
лителна уредба/табло на
стълб от въздушна линия
Сваляне на преносими
1
III
заземители в разпреде-
2
III, II
лителна уредба/табло от
стълб от въздушна линия