Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  11
и от продукти, изключващи възможността за 
образуване на искри от механичен произход 
(фрикционни искри).
Чл. 68. (1) Когато се предвиждат ремъчни 
предавки, ремъците трябва да са антистатични 
(със специфично повърхностно съпротивление 
до 107 Ω).
(2) Когато се предвиждат лентови тран-
спортьори, лентите трябва да са антистатични.
Чл. 69. В строежи за ОБВВПИ се проек-
тират електронни съобщителни инсталации, 
инсталации за сигнализация, охрана и др., 
като извън сградите мрежите се проектират 
кабелни (подземни или въздушни). Въздуш-
ните мрежи на техническата територия се 
проектират на разстояние най-малко 10 m 
от сградите (производствени и складови) и 
площадките.
Чл. 70. (1) Електронните съобщителни 
мрежи и инсталации и инсталациите за сиг-
нализация, проектирани към сгради с ниво I 
на мълниезащита или първа категория на 
мълниезащита с мълниезащитна зона тип А, 
трябва да са кабелни по цялото си протежение. 
(2) Мрежите и инсталациите се проектират 
с кабели с метална оплетка или броня, като 
оплетката (бронята) се свързва към защитната 
верига на електрическата уредба.
Чл. 71. При проектиране на електрически 
инсталации, мрежи и уредби за сгради и пло-
щадки за ВВООБ трябва да се спазват и изис-
кванията за електромагнитна съвместимост.
Раздел VІ
Изисквания при проектиране на вътрешно­
производствени водоснабдителни и канали-
зационни мрежи и сградни водопроводни и 
канализационни инсталации 
Чл. 72. (1) Вътрешнопроизводствените 
площадкови водоснабдителни и канализаци-
онни мрежи се проектират при спазване на 
технологичните изисквания в заданието за 
проектиране и на специфичните изисквания 
на тази наредба, както и на приложимите 
според технологията на строежа изисквания 
на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдител-
ни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.) и Наредба 
№ РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, из-
граждане и експлоатация на канализационни 
системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.).
(2) Сградни водопроводни и канализаци-
онни инсталации в строежите за ОБВВПИ се 
проектират в съответствие с технологичните 
изисквания в заданието за проектиране, както 
и при спазване на специфичните изисквания 
на тази наредба и на приложимите според тех-
нологията на строежа изисквания на Наредба 
№ 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от 
2005 г.).
(3) Необходимите водни количества за 
технологични и питейно-битови нужди се 
определят с технологичните изисквания в 
заданието за проектиране. 
(4) Качеството на водата за производствени 
нужди се определя в съответствие с техноло-
гията на производство.
(5) Заустването на производствени отпадъч-
ни води във водни обекти или в канализаци-
онни системи на населени места се извършва 
в съответствие с разпоредбите на Закона за 
водите и подзаконовите нормативни актове 
по прилагането му.
Чл. 73. (1) С инвестиционния проект за 
строежа за ОБВВПИ се определя разходът на 
вода за външно пожарогасене в зависимост 
от технологията, сградите и съоръженията, 
разположени на територията на строежа.
(2) Минималният разход на вода по ал. 1, 
който следва да бъде осигурен за външно 
пожарогасене, е 10 l/s.
Чл. 74. (1) Необходимите водни количе-
ства за външно пожарогасене се съхраняват 
в резервоар в случаите, когато няма техни-
ческа възможност за подаването им от водо-
източника или от водопроводната мрежа на 
урбанизираната територия при максимално 
часово водопотребление за питейно-битови 
и/или производствени нужди.
(2) Обемът на резервоара за пожарогасене 
се определя в зависимост от определените 
в инвестиционния проект разход на вода за 
пожарогасене и продължителност на пожаро-
гасенето, като минималният противопожарен 
запас от вода е 36 m3.
(3) При определяне на обема на резерво-
арите за пожарогасене се отчита и притокът 
на вода по време на пожарогасенето.
(4) Резервоарът за пожарогасене се пред-
вижда с две камери, свързани помежду им. 
Резервоарът се вентилира посредством най-
малко две вентилационни тръби.
(5) Разрешава се необходимите водни ко-
личества за пожарогасене да се съхраняват 
в резервоар за други нужди. Резервоарите се 
оборудват с устройства за предотвратяване 
използването на необходимите водни коли-
чества за пожарогасене за други цели.
(6) Резервоарите за съхраняване на вода за 
пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, 
като тези с открито водно огледало се проек-
тират с дълбочина от 1,5 до 6,0 m, с нормално 
водно ниво на запълване най-малко 1 m над 
нивото на необходимите водни количества 
за пожарогасене.
(7) Водоизточниците и резервоарите за 
пожарогасене се предвиждат с подстъпи за 
засмукване на вода от пожарните автомобили.
Чл. 75. (1) Помпените станции за подава-
не на вода за пожарогасене се предвиждат с 
резерв от помпи, както следва:
1. при една работна помпа – 100 %;