Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 100

СТР.  100	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
граници според изискванията за помещенията 
от категория (11), определени в таблица 5.2 на 
Глава II-2/Б/5.
14.2.3 На щурманския мостик има индикато­
ри за затварянето на вратите към специалната 
категория помещения.
Конструкцията на вратите към специалната 
категория помещения не позволява те да са 
постоянно отворени, а по време на плаване са 
затворени.
14.3 Стационарна пожарогасителна система
Всяка специална категория помещение се 
оборудва с одобрена стационарна система за 
пръскане на вода под налягане, която се за­
действа ръчно, така че всички части на всяка 
палуба или платформата с превозни средства да 
бъдат защитени.
На новите кораби от класове B, C и D, по­
строени на или след 1 януари 2003 г., такива 
системи за пръскане на вода се оборудват със:
14.3.1 манометър върху клапана на колектора;
14.3.2 обозначение върху всеки клапан на 
колектора за обслужваните помещения;
14.3.3 инструкции за поддръжка и работа, 
намиращи се в отделение за клапаните; и
14.3.4 достатъчен брой изпускателни клапани.
Изпълнителна агенция „Морска администра­
ция“ може да разреши използването на която и 
да е друга стационарна пожарогасителна система, 
която е доказала, че е не по-малко ефективна за 
контролиране на пожари, които е вероятно да 
възникнат в такива помещения след изпитване 
в естествена среда при условия, симулиращи 
пожар в резултат изтичане на петрол в специ­
ална категория помещения. Такава стационарна 
система за пръскане с вода или друга еквива­
лентна пожарогасителна система отговаря на 
изискванията на Резолюция А.123(V) на ИМО, 
като се отчита и Ръководството за одобрение 
на алтернативни противопожарни системи на 
водна основа за специална категория помещения 
в циркуляр MSC/Circ.1272 на ИМО.
14.4 Контрол и откриване на пожар
14.4.1 В специалната категория помещения 
се поддържа ефективна система за наблюдение. 
Във всяко помещение, в което не се осъществя­
ва контрол посредством постоянно наблюдение 
за пожар по всяко време на пътуването, има 
стационарна противопожарна детекторна и 
противопожарна сигнализационна система от 
одобрен вид, отговарящи на изискванията на 
Глава II-2/А/9. Стационарната противопожарна 
детекторна система да може бързо да локализи­
ра избухването на пожар. Видът, отстоянието и 
местоположението на детекторите се определят, 
като се отчитат работата на вентилацията и 
други значими фактори.
При новите кораби от класове B, C и D, по­
строени на или след 1 януари 2003 г., системите 
след инсталирането им се изпитват при обичайни 
условия на вентилация дали отговарят на общите 
изисквания за инерционност, определени от Из­
пълнителна агенция „Морска администрация“.
14.4.2 Пунктовете за ръчните противопожарни 
кранове се разполагат във всички помещения 
специална категория според нуждите, като в 
близост до всеки изход от такова помещение се 
поставя по един.
При новите кораби от класове B, C и D, по­
строени на или след 1 януари 2003 г., пунктовете 
за ръчни противопожарни кранове имат отстояние 
един от друг, така че никоя част от простран­
ството да е отдалечена на повече от 20 mM от 
някой пункт за ръчни противопожарни кранове.
14.5. Преносимо пожарогасително оборудване
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПО­
СТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., И СЪ­
ЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
14.5а За всяка специална категория помещение 
се осигуряват:
14.5а.1 най-малко три пожарогасителя с во­
ден прах;
14.5а.2 един преносим пожарогасител с пяна, 
отговарящ на изискванията на Глава II-2/А/6.2, 
при условие че корабът разполага с най-малко два 
такива агрегата на кораба за тези помещения; и
14.5а.3 най-малко по един преносим пожа­
рогасител, разположен при всеки достъп към 
такива помещения.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
14.5б Във всеки трюм или отделение, където 
се превозват превозни средства на всяко палубно 
равнище, се осигуряват преносими пожарога­
сители, разположени на 20 m един от друг от 
двете страни на помещението. Най-малко по 
един преносим пожарогасител се разполага при 
всеки достъп към такова помещение.
В допълнение в специалната категория поме­
щения се осигурява следното противопожарно 
оборудване:
14.5б.1 най-малко три пожарогасителя с воден 
прах; и
14.5б.2 един преносим пожарогасител с пяна, 
отговарящ на изискванията на Кодекса за сис­
темите за противопожарна безопасност, при 
условие че корабът разполага с най-малко два 
такива агрегата на кораба за ро-ро помещенията.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪ­
ЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
14.6 Вентилационна система
14.6.1 За специалната категория помещения се 
осигурява ефективна електрическа вентилацион­
на система, достатъчна за най-малко 10 смени на 
въздуха в помещенията за един час. Системата 
за тези помещения е напълно отделена от други 
вентилационни системи и работи постоянно, 
когато там има превозни средства. Броят на 
смените на въздуха се увеличава до най-малко 
20 пъти по време на качването и разтоварването 
на превозните средства.
Вентилационните тръби, които обслужват 
специалната категория помещения и могат да 
се затварят херметически, са отделни за всяко 
такова помещение. Системата може да се упра­
влява от място извън тези помещения.
14.6.2 Вентилацията не допуска наслояване 
на въздуха и въздушни ями.