Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 13

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
1
2
3
4
5
6
Ф5Г
не се
I и II
не се ограничава
 
ограничава
 
 
1
метални 
(стоманени)
незащитени 
конструкции
10500
-
-
Ф5Д
не се
I и II
не се ограничава
 
ограничава
 
 
 
3
III
5200
3500
3500
 
2
IV
3500
2200
-
 
2
V
2200
1200
-
не се ограничава
метални 
(стоманени)
незащитени 
конструкции
не се ограничава
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ
Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване 
на степента и приноса за разпространяване на 
пожара и за класифициране на строителните 
продукти е класът по реакция на огън, който 
се определя въз основа на резултатите от из-
питване.
(2) Строителните продукти се класифицират 
въз основа на реакцията им на огън в съответ-
ствие с Решение 2000/147/ЕК за одобряване на 
класификация за реакция на огън на строител-
ните продукти, изменено с Решение 2003/632/
ЕК за включване на класове за реакция на 
огън на топлоизолационни продукти за тръби, 
изменено с Решение 2006/751/ЕК за включва-
не на класове за реакция на огън за изолация 
на електрически кабели. Класификацията на 
строителните продукти за покриви и покрив-
ни покрития въз основа на реакцията им на 
огън при въздействие на външен източник на 
пожар е определена в съответствие с Решение 
2000/553/ЕК и Решение 2001/671/ЕК, изменено 
с Решение 2005/823/ЕК.
(3) Означенията, критериите за класифика-
ция и методите за изпитване за определяне на 
реакцията на огън на строителните продукти се 
прилагат в съответствие с решенията по ал. 2.
(4) Класификацията на строителните про-
дукти и елементи по реакция на огън в съот-
ветствие с решенията по ал. 2 е, както следва:
1. за строителни продукти – А1, А2, B, C, 
D, E и F;
2. за подови покрития – А1fl, А2fl, Вfl, Сfl, 
Dfl, Еfl и Ffl;
3. за изолация на електрически кабели – Aca, 
B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fcа;
4. за изолация на тръби – A1L, A2L, BL, CL, 
DL, EL и FL;
5. за строителни продукти за покриви и по-
кривни покрития – Broof (t1), Froof(t1), Broof (t2), 
Broof (t3), Froof(t2), Сroof (t3), Droof (t3), Froof(t3), 
Broof(t4) и Сroof (t4).
(5) За строителните продукти и елементи 
от класове по реакция на огън А2, B, C, D и 
E се извършва допълнителна класификация в 
зависимост от интензивността на отделяне на 
дим и образуването на пламтящи частици или 
капки при горене.
(6) При класификацията на строителните 
продукти по реакция на огън в зависимост от 
приноса им за развитието на неконтролирано 
горене се използват следните означения:
1. клас А1 – за негорими продукти, които 
нямат принос за развитието на неконтролирано 
горене;
2. клас А2 – за негорими продукти с изклю-
чително ограничен принос за неконтролирано 
горене;
3. клас В – за трудногорими продукти с 
много ограничен принос за неконтролирано 
горене;
4. клас С – за трудногорими продукти с 
ограничен принос за неконтролирано горене;
5. клас D – за горими продукти с приемлив 
принос за неконтролирано горене;
6. клас E – за горими продукти със зна-
чителен принос към неконтролирано горене;
7. клас F – за горими продукти без опреде-
лени характеристики за реакция на огън.
(7) Строителните продукти се класифицират 
допълнително в зависимост от интензивността 
на отделяне на дим и образуването на пламтящи 
частици или капки при горене и се означават 
със символите „s (s1, s2, s3)“ и „d (d0, d1, d2)“, 
както следва:
1. с s1 – при много ограничено отделяне на 
дим; с s2 – при ограничено отделяне на дим; 
с s3 – когато няма изискване за ограничаване 
на образуването на дим;
2. с d0 – когато не образуват пламтящи 
частици или капки; с d1 – когато пламтящите 
частици или капки изгасват бързо; с d2 – когато 
няма изискване за ограничаване на образуването 
на пламтящи частици или капки.
(8) Строителните продукти от клас А1, за 
които не се изисква изпитване съгласно Реше-
ние 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/
ЕК, Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/