Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
ловия електрическите съоръжения за присъ-
единяване и тези на присъединявания обект се
поставят под напрежение при условията и по
реда на ЗУТ.
Чл. 23. Когато съоръженията за присъеди-
няване са изградени по реда на чл. 20, ал. 5, те
се поставят под напрежение след сключване
на договор(и), между собственика на имота и
съоръженията и преносното или съответното
разпределително предприятие за прехвърляне
на собствеността върху съоръженията, право-
то на собственост или правото на строеж върху
съответната част от имота и учредяване на сер-
витутни права.
Чл. 24. (1) Потребителят представя на пре-
носното или съответното разпределително
предприятие преди поставянето под напреже-
ние на електрическите си уредби за средно или
високо напрежение:
1. еднолинейните схеми на електрическите
уредби;
2. паспортните данни на производителя за
първичните съоръжения по чл. 18, ал. 1, т. 1;
3. описание и данни за автоматични системи
за регулиране (по напрежение, по реактивна
мощност и др.);
4. описание и настройки на използваните
автоматични устройства;
5. блокова схема на организацията на релей-
ната защита в уредбата на потребителя;
6. данни за настройките на релейните защи-
ти в първични величини;
7. данни и схеми за средствата, чрез които
обектът се включва в автоматизираната систе-
ма за диспечерско управление;
8. схема на присъединяване на собствен из-
точник на електрическа енергия и технически
данни за него.
(2) Преди поставяне под напрежение на елект-
рическа уредба с високо и средно напрежение в
случаите по чл. 117, ал. 5 ЗЕ:
1. потребителят представя документацията
по ал. 1 и:
а) декларация за наличие на комплектуван
и обучен експлоатационен персонал или склю-
чен договор за обслужване, експлоатационни
инструкции, оперативни схеми и техническа
документация, необходими за нормална екс-
плоатация;
б) екзекутивни чертежи, протоколи от из-
питвания, характеристики и настройки на съ-
оръженията, свързани със сигурната и безава-
рийна работа на електрическата мрежа, в обем,
съгласуван между двете страни;
2. възложителят съвместно с упълномоще-
ни представители на преносното или съответ-
ното разпределително предприятие проверяват
изправността на средствата за връзка с опера-
тора на мрежата, автоматичните системи за
пожарни сигнализации и пожарогасене и ава-
рийното осветление;
3. преносното или съответното разпредели-
телно предприятие предоставя на възложителя
в писмена форма информация за конфигураци-
ята и техническите параметри на електричес-
ката мрежа в района на присъединяваната елект-
рическа уредба и списък на собствения си опе-
ративен персонал, чрез който ще се осъществя-
ва оперативната дейност.
Чл. 25. (1) Потребителят поставя под напре-
жение инсталациите си след границата на соб-
ственост при спазване на техническите изиск-
вания за сигурност, качество на електрическа-
та енергия и безопасност.
(2) Потребителят носи отговорност за вре-
ди, причинени на преносното или съответното
разпределително предприятие от неизправност
или необезопасяване на собствените си елект-
рически уредби, мрежи и инсталации.
Чл. 26. (1) Преносното или съответното раз-
пределително предприятие може да използва
съоръжения си, чрез които е присъединило
обект на един потребител, за присъединяване
на обект на друг потребител, когато не се нару-
шават договорените мощности.
(2) Преносното или съответното разпреде-
лително предприятие може да разширява елект-
рическата мрежа високо и средно напрежение,
като изгражда за своя сметка нови части от
мрежата, от уредби—собственост на потреби-
теля, по реда на ЗЕ.
Раздел VII
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 27. Границата на собственост между
електрическите съоръжения на преносното или
съответното разпределително предприятие и
тези на потребителя се определя от:
1. начина на присъединяване; и
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 28. (1) Когато доставяната на потреби-
теля електрическа енергия се измерва без токо-
ви трансформатори, граница на собственост са
изходящите клеми на средството за търговско
измерване или изходящите клеми на разполо-
жените непосредствено след него предпазите-
ли или прекъсвачи.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за търгов-
ско измерване, управляващите тарифите и дру-
ги спомагателни устройства се монтират в са-
мостоятелни табла или шкафове, наричани по-
нататък “електромерни табла”.
(3) В отделна секция на електромерните
табла съгласувано с разпределителното пред-
приятие могат да се поставят спомагателни и
свързани с повишаване на сигурността на елект-
роснабдяването и със защитата от пренапреже-
ния устройства.
(4) Електромерните табла се доставят и
монтират от и за сметка на разпределителното
предприятие. Потребителят заплаща на пред-
приятието цената на допълнителната секция.