Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 67

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
Раздел X
Система за подгряване на мрежовия топло­
носител
Чл. 144. (1) Когато ЯЦ се използва и за 
топлоснабдяване на населено място, в проекта 
се предвиждат мерки за практическо изключ­
ване на транспортирането на радионуклиди от 
технологичните системи на ЯЦ към мрежовия 
топлоносител при всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия.
(2) Мерките за предотвратяване на радио­
активно замърсяване на мрежовия топлоно­
сител се определят с отчитане на следните 
изисквания:
1. топлината от ЯЦ се отвежда чрез хер­
метични топлообменници към междинна 
грееща среда;
2. подгряването на мрежовия топлоносител 
от междинната грееща среда се извършва 
чрез топлообменници;
3. налягането на междинната грееща сре­
да е по-ниско от налягането на мрежовия 
топлоносител.
Чл. 145. (1) В случай на аварийно попа­
дане на радиоактивни вещества в междин­
ната грееща среда се предвиждат средства 
за изолиране на мрежовия топлоносител от 
топлообменника с междинната грееща среда.
(2) Топлообменниците за подгряване на 
мрежовия топлоносител се разполагат на 
площадката на ЯЦ.
Раздел XI
Управление на радиоактивни отпадъци
Чл. 146. (1) Системите за управление на 
радиоактивни отпадъци (РАО) се проектират 
въз основа на анализ и оценка на състава и 
количествата на твърдите и течните РАО и 
на газообразните радиоактивни вещества, 
генерирани при всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия.
(2) Системите за управление на освобожда­
ваните в околната среда течни и газообразни 
радиоактивни вещества се проектират така, 
че техните количества и концентрации да 
са на разумно достижимо ниско ниво при 
всички експлоатационни състояния и да не 
водят до нарушаване на установените граници 
за професионално облъчване и границите на 
дозите за населението.
Чл. 147. (1) В проекта на ЯЦ се предвиж­
дат системи за предварително преработване 
и временно съхранение на течните РАО във 
форма, подходяща за тяхното транспортиране 
и по-нататъшно преработване.
(2) В проекта на ЯЦ се предвиждат хра­
нилища за временно съхраняване на твърди 
РАО, оборудвани с автоматизирани устройства 
за манипулиране.
(3) Помещенията, в които се съхраняват 
РАО, трябва да са хидроизолирани и оборуд­
вани със системи за вентилация, за дезактива­
ция, за пожароизвестяване и за пожарогасене.
(4) В проекта се определя начинът за уп­
равление на големи количества течни РАО, 
генерирани в аварийни условия.
Чл. 148. (1) Проектът на ЯЦ осигурява 
ограничаване на обема и на активността на 
генерираните течни РАО до разумно дости­
жимото ниско ниво чрез ефективни системи 
за очистване и многократно използване на 
радиоактивните флуиди, предотвратяване на 
изтичанията от системите, съдържащи радио­
активни флуиди, и намаляване на честотата 
на събитията, изискващи съществени мерки 
за дезактивация.
(2) Системите за управление на РАО в ЯЦ 
се проектират с отчитане на изискванията на 
следващите етапи на безопасното управление 
на РАО.
Раздел XII
Манипулиране и съхраняване на ядрено 
гориво
Чл. 149. В проекта на ЯЦ се предвиждат 
КСК за манипулиране и съхраняване на свежо 
ядрено гориво, които:
1. предотвратяват с достатъчен запас въз­
можността за достигане на критичност при 
най-неблагоприятните условия чрез осигуря­
ване на съответни физически средства или 
процеси, като геометрична конфигурация, 
характеристики на компонентите и средата;
2. осигуряват възможност за входящ кон­
трол на горивото, техническо обслужване 
и извършване на периодични инспекции и 
изпитване на компонентите, важни за безо­
пасността;
3. осигуряват контрол на условията на 
съхраняване;
4. намаляват до минимум възможността 
за повреждане или неоторизиран достъп до 
ядреното гориво;
5. предотвратяват падането на горивни 
касети при превоз;
6. предотвратяват падането на тежки пред­
мети върху горивните касети.
Чл. 150. (1) Проектът на КСК за съхранение 
и манипулиране на отработено ядрено гориво 
(ОЯГ) трябва да има за цел практическото 
изключване на аварии с големи или ранни 
изхвърляния на радиоактивни вещества, 
включително на аварии със стопяване на 
ядрено гориво. 
(2) Освен изискванията, приложими за 
съхранение на свежо ядрено гориво, в про­
екта на КСК за съхранение и манипулиране 
на ОЯГ се отчитат следните допълнителни 
мерки и средства:
1. наличие на достатъчно надеждни и при 
необходимост на диверсифицирани системи 
и средства за отвеждане на остатъчното 
топлоотделяне при всички експлоатационни 
състояния и аварийни условия;