Държавен вестник, бр. 78, 2014 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  78
Чл. 27. (1) Не по-рядко от един път в 
годината във всеки обект наетите лица, осъ-
ществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, про-
веждат тренировка за ликвидиране на условно 
възникнало произшествие с използване на 
наличната пожарна и спасителна техника в 
обекта, като времето и мястото на провеждане 
на тренировката се съгласуват предварително 
с ръководството на обекта. 
(2) Не по-рядко от един път в годината в 
охранявания обект се провежда съвместна 
тренировка с органите за ПБЗН, като времето 
и мястото на провеждане на тренировката се 
съгласуват предварително с ръководството 
на обекта и ръководството на съответното 
териториално звено на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 28. (1) При осъществяване на дейността 
си търговците могат да си взаимодействат с 
органите за ПБЗН. 
(2) При провеждане на съвместни учения, 
пожарогасителни и спасителни действия с 
органите за ПБЗН координацията и непосред-
ственото ръководство на всички участващи 
сили и средства, в т. ч. на търговеца, се осъ-
ществяват от ръководителя на оперативните 
действия от органите за ПБЗН.
Чл. 29. (1) Лицата, ръководещи дейности 
по смисъла на наредбата, организират и 
контролират спазването на реда за осъщест-
вяването им. 
(2) Лицата, ръководещи непосредствено 
дейността по чл. 3, т. 5, извършват следното: 
1. съгласуват график за извършване на 
проверки от лицата, непосредствено осъщест-
вяващи дейността, и осъществяват контрол 
за изпълнението на графика;
2. годишно обслужване на ПИС, ПГС, СГУ 
и системите за управление на дим и топлина 
в обектите, където е налична повече от една 
от посочените системи.
(3) Ръководителите на дейността по чл. 3, 
т. 3 непосредствено извършват дейностите 
по чл. 6, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите 
по чл. 6, т. 6.
(4) В случай на отсъствие на лицата, ръ-
ководещи дейността по чл. 3, търговецът с 
писмена заповед определя заместник.
Чл. 30. (1) Противопожарното обследване 
по чл. 6, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.
(2) Резултатите от извършеното противо-
пожарно обследване се отразяват в протокол 
(приложение № 7), копие от който се предоставя 
на собственика или ръководителя на обекта.
Чл. 31. (1) Търговци, извършващи сервиз-
но обслужване на противопожарни уреди, 
осъществяват дейността си в съответствие с 
инструкциите за експлоатация на производи-
теля и при спазване на изискванията по т. 4.3, 
4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 „Защита срещу 
пожар. Носими и возими пожарогасители. 
Част 2: Контрол и техническо обслужване“.
(2) Търговци, извършващи поддържане 
и обслужване на противопожарни системи 
и съоръжения, осъществяват дейността си, 
както следва:
1. за поддържане и обслужване на ПИС, 
ПГС и СГУ – в съответствие с инструкции-
те за експлоатация на производителя и при 
спазване изискванията на следните стандарти: 
а) за пожароизвестителните системи – СД 
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. 
Част 14: Указания за планиране, проектира-
не, инсталиране, въвеждане в експлоатация, 
използване и поддържане“;
б) за автоматичните спринклерни инста-
лации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Автоматични 
спринклерни инсталации. Проектиране, мон-
тиране и поддържане“;
в) за стационарните пожарогасителни сис-
теми с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и 
поддържане“;
г) за стационарните пожарогасителни ин-
сталации с газообразни вещества – БДС EN 
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инста-
лации. Инсталации за гасене с газообразни 
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране 
и поддържане“;
д) за стационарните пожарогасителни ин-
сталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационар-
ни пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и 
поддържане“;
е) за стационарните пожарогасителни ин-
сталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Пожарогасителни инсталации с 
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддържане“;
ж) за стационарните пожарогасителни 
инсталации с разпръсната струя вода – СД 
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Инсталации с разпръскване на 
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“;
з) за системите за гласово уведомява-
не – БДС EN 60849 „Звукови системи за из-
вънредни ситуации“;
2. за поддържане на пожарни кранове – в 
съответствие с инструкциите за експлоатация 
на производителя и при спазване изискванията 
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопо-
жарни системи. Системи с маркуч. Част 3: 
Поддържане на макари с полутвърд маркуч 
и системи с плосък маркуч“;
3. за поддържане на системи за управление 
на дим и топлина – в съответствие с инструк-
циите за експлоатация на производителя и 
при спазване изискванията на БДС EN 12101 
„Системи за управление на дим и топлина“.
(3) Техническото обслужване, презареж-
дането и хидростатичното изпитване на 
противопожарните уреди се удостоверяват с 
отделни, трайно закрепени върху корпусите