Държавен вестник, бр. 11, 2017 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  11
Чл. 26. (1) Помещенията в производствени 
сгради с потенциален риск от взрив се проек-
тират с най-малко два евакуационни изхода, 
когато са с дължина, по-голяма от 10 m, а 
складовете с потенциален риск от взрив се 
проектират с най-малко два евакуационни из-
хода, когато са с дължина, по-голяма от 15 m.
(2) Евакуационните изходи се разполагат 
така, че да може да се осъществи макси-
мално бърза и безопасна евакуация, като 
разстоянието от всяко работно място до един 
от изходите за всяко помещение не може да 
превишава 30 m.
(3) Евакуационните пътища и вратите по 
пътя за евакуация се проектират с минимална 
светла широчина 0,9 m и минимална светла 
височина 2,0 m. Допуска се проектирането на 
евакуационни изходи със светла широчина, 
по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в 
помещението е не повече от 15 души.
(4) Не се допуска евакуационните пътища 
да преминават през помещения и/или зони, 
в които се съхраняват взривни вещества.
(5) Вратите на евакуационните изходи се 
проектират така, че да се отварят по посоката 
на движение при евакуация. 
(6) Разрешава се вратите на санитарно-
хигиенни и други обслужващи помещения, 
в които не се употребяват и съхраняват 
взривни вещества и в които е възможно ед-
новременно пребиваване на до 15 души, да 
се отварят обратно на посоката на движение 
при евакуация.
Чл. 27. (1) Помещения с потенциален риск 
от взрив се отделят от съседните им поме-
щения без риск от взрив с хоризонтални и 
вертикални прегради с минимална огнеус-
тойчивост REI (EI) 120 и врати с минимална 
огнеустойчивост EI 90.
(2) Технологичната връзка между поме-
щения по чл. 41, ал. 2 и такива без риск от 
възникване на експлозивна атмосфера се 
осъществява през пожарозащитни преддверия 
с осигурено постоянно повишено налягане от 
20 до 60 Ра. Конструктивните елементи на 
пожарозащитните преддверия се изпълняват 
от строителни продукти с клас по реакция не 
по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 
(EI 60). Отворите за преминаване през тях се 
защитават със самозатварящи се димоуплът-
нени врати с огнеустойчивост EI 60.
(3) Пожарозащитните преддверия се про-
ектират така, че вратите им да се отварят 
към помещения, при които няма потенциален 
риск от взрив. 
Чл. 28. В случаите, когато през хоризонтал-
ните и вертикалните пожарозащитни прегради 
преминават тръбопроводи, въздухопроводи, 
кабели и други съоръжения и комуникации, 
местата на преминаването се уплътняват с 
продукти с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2, без да се намалява нормативната 
огнеустойчивост на съответната преграда.
Чл. 29. (1) Покритията (облицовките) на 
вътрешните стени и тавани в производстве-
ни сгради и складове с потенциален риск от 
взрив се предвиждат гладки, без пукнатини 
и процепи и подлепени или уплътнени в мес-
тата на съединяване. Същите се изпълняват 
от продукти с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2.
(2) Стените и таваните на помещенията в 
производствени и складови сгради, в които 
ВВ са в насипно или прахообразно състо-
яние, се проектират с лицеви покрития с 
цвят, контрастен от този на предвижданото 
за съхранение ВВ.
(3) Не се допуска проектиране на окачени 
тавани в производствени и складови сгради 
с потенциален риск от взрив, в които има 
вероятност от отделяне на прахообразни 
взривни вещества.
Чл. 30. (1) Подовете на помещения в про-
изводствени и складови сгради с потенциален 
риск от взрив се проектират искронеобразу-
ващи и непозволяващи натрупване на опас-
ни потенциали от статично електричество, 
както и устойчиви на ерозия, причинена от 
въздействието на агресивни химични агенти, 
вещества и продукти.
(2) Подовете и работните повърхности 
в помещенията/зоните в производствени и 
складови сгради с потенциален риск от взрив 
се предвиждат лесни за почистване и без 
процепи и пукнатини.
(3) Когато в помещенията на производстве-
ни и складови сгради с потенциален риск от 
взрив се предвижда да се работи с течни ВВ, 
подовете се проектират от лесни за почистване 
непроницаеми и непропускливи продукти, като 
за отвеждане на оттока от почистването на 
подовете към съоръжение за третирането му 
се предвиждат подходящи уловители с наклон 
по посока на протичането до 3 %.
Чл. 31. (1) Височината на прозорците от 
пода в производствени и складови сгради 
с потенциален риск от взрив се определя с 
технологичните изисквания в заданието за 
проектиране.
(2) Стъклата на прозорците в складове и 
производствени помещения с потенциален 
риск от взрив, които се огряват от слънцето, 
се проектират със слънцезащита.
Чл. 32. Стълбите и стълбищата в произ-
водствени и складови сгради с потенциален 
риск от взрив на два и повече етажи трябва 
да осигуряват сигурна и безопасна експлоа-
тация, като в случаи на аварии или пожар 
да позволяват безопасна евакуация. Светлата 
широчина на стълбищното рамо и стълбищ-
ната площадка е не по-малко от 0,9 m.