Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 31

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
2. Стените на всички помещения са боядисани с
блажна или латексова боя, като не се допускат релеф-
ни мазилки.
3. В миялната, асептичния бокс, апаратната, бокса
за дестилатора и санитарния възел да се полага водоус-
тойчиво покритие, позволяващо ефективно влажно
почистване и дезинфекция на височина 2 м.
4. Подовите настилки да са:
а) топли и лесно почистващи се в приемното поме-
щение (в сектора, където работят фармацевтите), скла-
довите помещения, асистентското помещение;
б) водонепропускливи и лесно почистващи се за
търговската част на приемното помещение, миялното,
асептичния бокс, апаратното помещение, бокса за дес-
тилатора и санитарния възел.
5. Помещенията да са с естествено осветление съг-
ласно БДС 1786-84. Комбинирано осветление или само
изкуствено осветление се допуска в складовото помеще-
ние, асептичния бокс, апаратното и санитарния възел.
IV. Изисквания по отношение на отоплителната и
вентилационната инсталация:
1. Отоплителната и вентилационната инсталация да
са проектирани съгласно Норми за проектиране на отоп-
лителни, вентилационни и климатични инсталации,
публикувани в “Бюлетин за строителство и архитекту-
ра” (БСА), кн. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.
2. Помещенията на аптеката да са с естествена вен-
тилация.
3. Принудителна вентилация се изисква във всички
вътрешни помещения на аптеките. В помещенията да
се осигурява максимално допустимата норма за запра-
шеност 2 мг/м3.
4. Отоплителната, вентилационната и климатич-
ната инсталация да осигуряват нормативните изиск-
вания за микроклимат в зоната на пребиваване съг-
ласно БДС 1476-87.
V. Изисквания по отношение на водопроводната и
канализационната инсталация:
1. Водопроводната и канализационната инсталация
да са проектирани съгласно Норми за проектиране на
водопроводни и канализационни инсталации в сгради—
БСА, кн. 5 и 6 от 1986 г.; изм. и доп., кн. 11 от 1998 г.,
кн. 1 от 1993 г. и ДВ, бр. 62 от 1995 г.
2. Аптеките да са осигурени с достатъчно количес-
тво течаща студена и топла вода, отговаряща на БДС
“Вода за пиене”.
3. Мивките да са монтирани в асистентското поме-
щение, миялната и изолационното преддверие пред са-
нитарния възел.
VI. Изисквания по отношение на електрическата
инсталация:
1. Електрозахранването и електрическите уредби
да са проектирани съгласно Правилник за устройство
на електрическите уредби, ДИ “Техника”, 1980 г.; изм.
и доп., БСА, кн. 3 от 1982 г.
2. Изкуственото осветление в помещенията не може
да бъде по-малко от 300 лукса (БДС 1786-84).
3. На работните места в производствените помеще-
ния да е осигурено и локално осветление.
4. В аптеките да е проектирана и инсталация за те-
лефонни постове.
5. В асептичната стая и преддверието към нея да са
поставени бактерицидни лампи.
Приложение № 5
към чл. 14
Минимален норматив за обзавеждане
и оборудване на аптека
I. Приемно помещение:
А. Сектор за обслужване на гражданите
1. Маса рецептурна (съобразно условията)
2. Стелажи
3. Касов апарат (съобразно работните места), свър-
зан с компютър и съответната програма
4. Въртушка подова, въртушка настолна (съобраз-
но условията)
5. Вентилатор
6. Кофа с педал
Б. Сектор за посетителите
1. Малка маса (съобразно условията)
2. Столове и табуретки (съобразно условията)
II. Помещение за изработване на екстемпорални
лекарствени форми:
1. Работно място за изготвяне на екстемпорални
лекарствени форми (комплект)
2. Въртящ се стол
3. Хавани
4. Пестици
5. Вазерийни стъкла
6. Везни до 1 г
7. Везни 5 г
8. Везни 10 г
9. Везна рецептурна до 1 кг
10. Комплект грамове
11. Лъжици метални
12. Шпатули
13. Машинка за глобули
14. Машинка за супозитории
15. Миксер
16. Ножица
17. Нож
18. Касероли с дръжка
19. Мензури (от 100 г; 250 г; 500 г; 1000 г)
20. Патени емайлирани с дръжка
21. Стъклени съдове за съхранение на дефектурни
разтвори
22. Котлон електрически
23. Кофа с педал
24. Тенджери от 3 l или 5 l
25. Водна баня
26. Дестилатор за вода (посочва се обем и мощност)
27. Инфундирен апарат
28. Инфундирка
29. Стерилизатор (за аптеки, изготвящи стерилни
разтвори)
30. Автоклав (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори)
31. Сушилен шкаф
32. Стъкла за съхранение на дестилирана вода
III. Складово помещение:
1. Шкафове стелажни
2. Рафтове стелажни
3. Шкаф железен или сейф, свързан със сигнална ин-
сталация с полицията, за съхранение на лекарствени про-
дукти, съдържащи наркотични вещества (когато аптека-
та е получила разрешение за работа с тези вещества)
4. Шкаф за съхранение на отровни и силнодейства-
щи лекарствени препарати, със секретно заключване
5. Хладилник—с подходящ обем
6. Работна маса (съобразно условията)
7. Дървени палети (при необходимост
8. Метални палети (при необходимост)
9. Количка (съобразно условията)
10. Стълба (съобразно условията)
11. Термометър
12. Вентилатор или климатизатор—автономен (съ-
образно условията)
IV. Аптеката трябва да разполага със:
1. Гардероб за облеклото на персонала (съобразно
условията)
2. Стенно огледало
3. Шкаф или място за съхранение на перилни препа-
рати, дезинфекционни материали и съоръжения за по-
чистване
4. Противопожарен инвентар съгласно противопо-
жарните изисквания