Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 7

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
2. габаритите и наклона на каналите в су-
терена;
3. височината на единичните фундаменти,
носещи конструкцията на котите.
(3) Дебелината на плочата на ваната се
включва при определяне на основната плоскост
на вътрешните единични фундаменти.
Чл. 29. Под колоните на носещата конструк-
ция на котела се изпълнява обща фундаментна
плоча или гредоскара.
Чл. 30. Циркулационните помпи се захващат
за таванната плоча на водоприемните камери.
Чл. 31. (1) Фундаментите под турбините се
проектират по специално технологично зада-
ние, в което са определени размерите и сечени-
ята на отделните елементи.
(2) Фундаментите по ал. 1 задължително се
отделят с фуга от останалите конструкции.
(3) Когато нулевата килия е извън рамките
на фундамента, тя се отделя от него с деформа-
ционна фуга.
(4) Допуска се стъпване на отделни колони
и опори на тръбопроводи само върху фундамент-
ната плоча.
Чл. 32. (1) Плочата на кота ±0,00 m на машин-
ната зала, експлоатационната плоча на нивото
на турбогенератора, както и колоните под кота
±0,00 m се проектират от стоманобетон.
(2) Над технологичните отвори се проекти-
рат метални капаци.
(3) Носещата конструкция на експлоатаци-
онните площадки над кота ±0,00 m се проектира
от стоманени елементи или от стоманобетон.
Чл. 33. Носещата конструкция на подгрева-
телите за ниско и високо налягане и елементи-
те за окачване на тръбопроводи се проектират
от стомана.
Чл. 34. (1) Етажните площадки в котелното
отделение се проектират от метални решетки
или от стоманобетон.
(2) При проектиране на площадките по ал. 1
от стоманобетон около отворите се предвиж-
дат бордове с височина не по-малка от 15 сm.
Чл. 35. Не се допуска проектиране на общи
стени между праховите бункери и бункерите за
сурово гориво.
Г л а в а  т р е т а
ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙ-
НИ ОБЕКТИ
Раздел I
Категоризация на хидроенергийните обекти
 и класификация на техните съоръжения
Чл. 36. Хидроенергийните обекти за произ-
водство на електрическа енергия се класифи-
цират съобразно следните критерии:
1. мощност;
2. експлоатационен режим;
3. схема на хидроенергийния обект.
Чл. 37. В зависимост от мощността им ВЕЦ
и ПАВЕЦ са:
1. над 100 МW;
2. от 25 до 100 МW;
3. от 10 до 25 МW;
4. от 5 до 10 МW;
5. под 5 МW.
Чл. 38. Според експлоатационния режим
ВЕЦ и ПАВЕЦ са:
1. работещи в енергиен режим:
а) работещи в режим, определен от терито-
риално или централно диспечерско управление;
б) работещи на свободен режим;
2. работещи в подчинен режим.
Чл. 39. В зависимост от схемата на хидро-
енергийния обект ВЕЦ и ПАВЕЦ са:
1. руслови централи;
2. подязовирни централи;
3. деривационни централи.
Чл. 40. (1) Според предназначението им съ-
оръженията на хидроенергийните обекти са
постоянни и временни.
(2) Постоянните съоръжения са основни и
второстепенни.
(3) Основни съоръжения са:
1. съоръженията, с които се събира, съхра-
нява, транспортира и използва енергийно-вод-
ния ресурс:
а) язовирни стени;
б) преливни, изпускателни и водовземни
съоръжения;
в) водохващания, водовземни съоръжения и
утаители към тях;
г) деривационни канали и хидротехнически
тунели;
д) напорни басейни и дневни изравнители;
е) водни кули;
ж) напорни тръбопроводи;
з) сгради на ВЕЦ и ПАВЕЦ;
2. съоръженията и оборудването, чието раз-
рушаване води до извеждане от експлоатация
на съоръженията по т. 1;
3. съоръженията, чието разрушаване или из-
веждане от експлоатация нанася значителни щети
на околната среда и застрашава живота на хората.
(4) Второстепенни са всички постоянни съо-
ръжения с изключение на съоръженията по ал. 3.
(5) Временни съоръжения са съоръженията,
които се използват само по време на строител-
ството или при ремонта на постоянните съоръ-
жения, както следва:
1. отбивни язове, тунели и канали;
2. временни пътища и мостове;
3. укрепителни и защитни съоръжения, из-
ползвани по време на строителството;
4. други сгради, съоръжения и производст-
вени инсталации, необходими за строителство
и ремонт.
Чл. 41. (1) Съоръженията на хидроенергий-
ните обекти се категоризират по значимост,
свързана с последиците от тяхното разрушава-
не или извеждане от експлоатация, като кате-
горията им се определя в зависимост от мощ-
ността и предназначението на съоръжението
на хидроенергийния обект съгласно табл. 1.