Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 79

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  79  
3. оценка за съответствие на съпротивлението 
на заземителите и за качество на електриче­
ските връзки;
4. проверка на доставените мълниеприем­
ници преди и след инсталирането им съгласно 
указанията на производителите – за мълниепри­
емници с изпреварващо действие.
(3) Използваните при проверките средства 
за измерване трябва да съответстват на изис­
кванията на приложимите за тях европейски 
стандарти.
(4) Началната проверка се извършва от 
квалифицирани лица, компетентни в областта 
на проверката, от персонала на изпълнителя на 
мълниезащитната уредба (строителя на обекта) 
или от външни специалисти.
(5) След завършване на началната проверка 
се изготвя доклад за резултатите от нея – нача­
лен доклад, който се комплектува с протоколите 
за проведените измервания и се подписва от 
лицата, извършили проверката.
Чл. 174. Всички дефекти или пропуски, 
установени при началната проверка, трябва 
да бъдат отстранени, преди изпълнителят да 
обяви, че мълниезащитната уредбата отговаря 
на изискванията.
Чл. 175. При приемането и въвеждането в 
експлоатация на мълниезащитната уредба из­
пълнителят представя на възложителя (собстве­
ника) на сградата, съоръжението или откритото 
пространство техническо досие, което съдържа 
най-малко следната документация:
1. основните технически данни на мълние­
защитната уредба;
2. екзекутивите (окончателните чертежи и 
схеми) на мълниезащитната уредба, в т.ч. на 
елементите, разположени в земята;
3. актове за скрити работи за елементите 
на заземителите;
4. актове за скрити работи за елементите 
на токоотводите, когато те не са достъпни за 
визуален контрол, например когато са разпо­
ложени зад фасадни елементи;
5. начален доклад съгласно чл. 173, ал. 5;
6. указания за поддържане на мълниезащит­
ната уредба в експлоатация.
Г л а в а  с е д м а
ПОДДЪРЖАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ 
УРЕДБИ
Чл. 176. (1) Поддържането на мълниезащит­
ните уредби се организира от собственика или 
ползвателя на съответния обект.
(2) За мълниезащитните уредби в експлоа­
тация се извършват периодични и извънредни 
проверки за установяване на техническото им 
състояние.
Чл. 177. (1) Сроковете за извършване на 
периодични проверки на мълниезащитните 
уредби и техният обхват се определят в проекта 
съобразно експлоатационните условия.
(2) Сроковете по ал. 1 не могат да бъдат 
по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръ­
жения от първа категория на мълниезащита и 
за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво 
на мълниезащита І);
2. две години – за сгради и външни съоръ­
жения от втора категория на мълниезащита и 
за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво 
на мълниезащита ІІ);
3. три години – за сгради, външни съоръже­
ния и открити пространства от трета категория 
на мълниезащита и за мълниезащитни уредби 
от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).
(3) Периодичните проверки включват най-
малко:
1. визуален преглед за състоянието на мъл­
ниеприемниците и токоотводите;
2. измерване на съпротивлението на зазе­
мителите.
(4) Използваните при периодичните проверки 
средства за измерване трябва да съответстват 
на изискванията на приложимите за тях евро­
пейски стандарти.
Чл. 178. (1) Периодичните проверки се из­
вършват от квалифицирани лица, компетентни 
в областта на проверката, от персонала на 
собственика или ползвателя на обекта или от 
външни специалисти.
(2) След завършване на периодичната 
проверка се изготвя доклад за резултатите от 
нея – периодичен доклад, който се комплекту­
ва с протоколите за проведените измервания и 
се подписва от лицата, извършили проверката.
(3) Периодичният доклад може да съдържа 
препоръки за поправки и/или за усъвършенст­
вания с цел привеждане на мълниезащитната 
уредба в съответствие с изискванията, ако е 
необходимо.
Чл. 179. Извънредни проверки на мълние­
защитните уредби се извършват при стихийни 
бедствия с нанесени поражения на сградата 
(съоръжението), след пряко попадение на 
мълния върху мълниезащитната уредба, 
както и при ремонтни и други строителни и 
монтажни работи, които могат да се отразят 
негативно върху състоянието на мълниеза­
щитната уредба.
Чл. 180. (1) Установените при периодичните 
и извънредните проверки несъответствия се 
регистрират в техническото досие на мълние­
защитната уредба по чл. 175 и се предприемат 
съответните мерки за отстраняването им в 
най-кратки срокове.
(2) Техническото досие на мълниезащитната 
уредба в експлоатация се допълва със:
1. докладите за резултатите от периодичните 
и извънредните проверки;
2. данни за извършените промени и ремонти.