Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
Раздел VII
Подземни газохранилища
Чл. 34. Подземните газохранилища се използ-
ват за регулиране потреблението на природен
газ и за съхраняване на резервен (стратегичес-
ки) и/или оперативен резерв от природен газ.
Чл. 35. (1) Устройството и съоръженията на
ПГХ се проектират в съответствие с техноло-
гичната схема за изграждане и експлоатация.
(2) С проекта на всеки сондаж на ПГХ се
определят техническите спецификации за сон-
диране в съответствие със следните параметри:
1. предназначение и конструкция на сондажа;
2. максимално пластово налягане на газона-
ситения пласт;
3. максимално работно налягане на газона-
ситения пласт;
4. максимално устиево налягане;
5. температурни условия при изграждане и
експлоатация на сондажите;
6. експлоатационни параметри на сондажа;
7. метод за разкриване и експлоатация на
газоносните пластове;
8. корозионна активност на пластовите
флуиди.
(3) Конструкцията на сондажите на ПГХ се
проектира така, че да гарантира сигурна и без-
опасна експлоатация на газохранилището при
утвърдените проектни технологични парамет-
ри, като се предвижда възможност и за:
1. изолиране на технологично несъвмести-
ми зони за експлоатация;
2. херметичност на обсадните лифтови ко-
лони и извънтръбните пространства;
3. извършване на ремонтни работи на сон-
дажите.
(4) Конструкцията на обсадните колони се
проектира така, че да поема екстремалните
натоварвания на разкъсване, смачкване, огъва-
не и на статично и динамично натоварване на
опън при продължителна експлоатация в съот-
ветствие с изискванията на техническите спе-
цификации.
Чл. 36. Чрез прилаганите технологии и тех-
нологични средства за укрепване на сондажите
се осигурява надеждно изолиране на газоносния
пласт и на останалите проницаеми пластове.
Чл. 37. При проектирането на ПГХ освен
изискванията на тази наредба се спазват и пра-
вилата и нормативите на чл. 70—80 от наредба-
та по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Г л а в а  т р е т а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 38. Обектите и съоръженията на разпре-
делителните мрежи се проектират в съответст-
вие с правилата и нормативите на тази наредба,
наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ и предвиждания-
та на подробните устройствени планове (план-
схемите за газоснабдяване към подробните уст-
ройствени планове на урбанизираните терито-
рии и парцеларните планове на газопроводите,
проектирани извън границите на урбанизира-
ните територии).
Чл. 39. Разпределителните мрежи по чл. 38
включват разпределителни газопроводи и съо-
ръжения, необходими за транспортиране на при-
родния газ от ГРС или АГРС до границата на
собственост на потребителите и за поддържане
на параметрите на природния газ на изхода на
мрежата в предварително зададени граници.
Чл. 40. В урбанизирани територии или час-
ти от тях с неприложена улична регулация раз-
пределителните мрежи могат да се изграждат
за временно захранване по съществуващо по-
ложение на терена при условията на чл. 73, ал. 2
от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 41. За надземните обекти и съоръжения-
та на разпределителните мрежи се предвижда
мълниезащита, както и физическа защита сре-
щу нерегламентирана намеса на трети лица (по
преценка на възложителя).
Чл. 42. (1) Проектирането на разпределител-
ните мрежи или на отделни техни участъци се
съобразява със:
1. очаквания дебит на газ;
2. работното налягане;
3. диаметрите на изградените разпредели-
телни газопроводи;
4. необходимите материали за изграждане;
5. разположението на съществуващата газо-
проводна мрежа;
6. необходимостта от регулиране на наля-
гането;
7. осигуряването на безопасността при ава-
рийни ситуации.
(2) При определянето на капацитета на раз-
пределителната мрежа се отчитат:
1. разположението и броят на действителни-
те и очакваните потребители, предполагаеми-
ят характер на потребителите, структурата на
консумация, както и климатичните условия в
обслужваната територия, когато природният газ
се използва за отопление;
2. изискването за поддържане на налягането
в рамките на стойностите, позволяващи правил-
но функциониране на регулаторите и уредите при
потребителите във всички части на мрежата;
3. изискването за поддържане на минимал-
но налягане в разпределителната мрежа и нор-
малните граници на изменение на налягането
за осигуряване на безопасно използване на при-
родния газ;
4. ограничението в скоростта на природния
газ за предотвратяване на ерозионно износване.
Чл. 43. (1) В зависимост от работното наля-
гане разпределителните мрежи и газовите ин-
сталации се класифицират на мрежи и инстала-
ции с работно налягане, както следва: