Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 1088. Ректификационните уредби тряб-
ва да имат:
1. приспособления за кондензиране на отде-
лящата се пара (кондензатори, дефлегматори);
2. диафрагми или разходомери за измерване
на количествата на постъпващите и отвежда-
ните продукти;
3. наблюдателни стъкла за наблюдаване и ре-
гулиране на дебита на преминаващите продукти.
Чл. 1089. Ректификационните уредби тряб-
ва да бъдат снабдени със следните средства за
измерване:
1. показващи и сумиращи разходомери за
пара и кондензат;
2. регистриращи манометри;
3. манометри, вакуумметри и термометри за
измерване на налягането и температурата;
4. термометри на тръбопроводите за пода-
ваната и отвежданата вода от ректификацион-
ния апарат;
5. уреди за автоматичен контрол и за дис-
танционно измерване на температурата и на-
лягането.
Чл. 1090. Освен посочените уреди по чл. 1089
работещите под вакуум ректификационни апа-
рати трябва да бъдат съоръжени и със:
1. регулатори на вакуума;
2. междинен цилиндър за предпазване на
вакуумпомпата от подаване на течност в нея;
3. капкоуловител за съдържащите се в пара-
та капки от дестилата.
Чл. 1091. За осигуряване на нормален режим
на ректификационна уредба е необходимо:
1. да се контролира действието на регулато-
рите на налягането на парата, като не се допус-
кат колебания на налягането на греещата пара
над 20—30 kРа;
2. да се контролират постъпването и темпе-
ратурата на охлаждащата вода в кондензатора,
дефлегматора и охладителя;
3. да се поддържа разпределението на тем-
пературата и налягането в ректификационната
уредба съобразно технологичния режим;
4. да се контролира отвеждането на конденза-
та от греещата повърхност на ректификационна-
та уредба и качеството му (чрез химичен анализ);
5. да се контролира херметичността на апа-
ратурата и арматурата на ректификационната
уредба, като не се допускат загуби на дестила-
ционни смеси или продукти поради недостатъч-
ната плътност на арматурата, съединенията и
др.; да се контролират температурата и качес-
твото на отвежданата вода от греещата камера,
повърхностния кондензатор и др. с цел да се
предотвратява попадането в тях на дестилаци-
онни продукти;
6. да се контролират състоянието и действие-
то на автоматичните регулиращи устройства,
арматурата, средствата за измерване и помощни-
те съоръжения на ректификационната уредба.
Чл. 1092. (1) При използване в ректифика-
цонната уредба на пара с различни параметри
(свежа пара, отработена пара и др.) трябва да
бъдат монтирани отделни кондензоотделите-
ли. Не се допуска отвеждането на кондензат от
пара с различни параметри да се извършва с
общо кондензно гърне.
(2) В зависимост от качествата и възмож-
ностите за използването му кондензатът от пара
с различни параметри трябва да се събира в общи
или в отделни резервоари за кондензат.
Чл. 1093. При ректификация на спирт или
други възпламеняеми продукти уредбите се
експлоатират по специални инструкции.
Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а
ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ
ЗА ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 1094. Тази глава се отнася за техничес-
ката експлоатация на системите за отопление и
за горещо водоснабдяване на промишлените
предприятия и организации.
Чл. 1095. В системите за отопление чрез пара
трябва да се осигуряват:
1. равномерно нагряване на всички нагрева-
телни тела;
2. пълно кондензиране на постъпващата в
нагревателните тела пара;
3. пълно събиране и връщане на кондензата.
Чл. 1096. В системите за отопление чрез
топла вода трябва да се осигуряват:
1. равномерно нагряване на всички отопли-
телни тела;
2. отклонението на температурата на връ-
щащата се вода да не бъде повече от 2°С спрямо
предвидената по графика;
3. запълване с вода на най-високо разполо-
жените точки на системата;
4. налягането в системата да не надвишава
допустимото за нагревателните тела;
5. коефициентът на смесване при директно
присъединените отоплителни системи да не
бъде по-малък от изчисления.
Чл. 1097. Местните системи за водно отоп-
ление трябва да се запълват с вода от топлинна-
та мрежа. Скоростта и редът на пълненето тряб-
ва да бъдат съгласувани с топлоснабдителната
организация.
Чл. 1098. Обслужването на системите за
водно и парно отопление включва:
1. пълен оглед на скритите елементи на сис-
темите—най-малко 1 път в месеца;
2. основен преглед на най-отговорните еле-
менти на системите (помпи, спирателна арма-
тура, средства за измерване, автоматични уст-
ройства)—най-малко 1 път в седмицата;
3. обезвъздушаване на системите съгласно
местните инструкции;
4. почистване на външната повърхност на
нагревателните тела от прах—най-малко 1 път
в седмицата;
5. промиване на утаителите—периодичност-
та на промивките се определя в зависимост от
степента на замърсяването, която се установя-
ва по разликата в показанията на манометрите
преди и след утаителите;
6. ежедневен контрол на температурата и
налягането на топлоносителя, нагряването на
отоплителните тела и температурата на конт-
ролните точки в помещенията.
Чл. 1099. (1) След завършване на отоплител-
ния сезон отоплителните системи трябва да се
промият до пълно избистряне на водата. Проми-
ването може да се извърши със сгъстен въздух.