Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 71. (1) За компенсиране на температур-
ните разширения на водата във водогрейните
котли и инсталациите към тях трябва да се
монтира разширителен съд.
(2) Разширителният съд трябва да отговаря
на изискванията на БДС EN 12828.
(3) Между разширителния съд и котела не
трябва да има монтирани спирателни и регули-
ращи органи.
(4) Разширителните съдове и тръбопроводи-
те им трябва да са защитени срещу замръзване.
(5) Осигуряването на водогрейните котли от
повреди вследствие на температурните разши-
рения на водата в тях трябва да съответства и
на изискванията на Наредба № 15 за техничес-
ки правила и нормативи за проектиране, из-
граждане и експлоатация на обектите и съоръ-
женията за производство, пренос и разпределе-
ние на топлинна енергия.
Чл. 72. На захранващия тръбопровод на все-
ки парен котел с непрекъснато захранване с вода
трябва да се монтира регулираща арматура. При
захранване на котела чрез регулиращ вентил,
монтиран на захранващия тръбопровод, и авто-
матично регулиране на захранването управле-
нието на захранващата арматура трябва да се
извършва дистанционно от работното място на
машиниста.
Чл. 73. Парните котли с паропроизводител-
ност 4 t/h и по-голяма със слоев начин за из-
гаряне на горивото, а при друг начин на изга-
ряне—само при наличие на барабани, обгря-
вани от горещи газове, трябва да се захранват
с вода по два независими един от друг тръбоп-
ровода. Допуска се участъкът между регула-
тора на захранването и котела да бъде общ за
двата тръбопровода.
Чл. 74. Всеки правотоков котел трябва да има
самостоятелно захранващо устройство.
Чл. 75. (1) За допълване с вода на водо-
грейни котли с естествена циркулация и с мак-
симална работна температура, по-висока от
115°С, трябва да се монтират най-малко две
помпи.
(2) На водогрейни котли с принудителна
циркулация и с максимална работна темпера-
тура, по-висока от 115°С, трябва да се монти-
рат най-малко две допълващи и две циркула-
ционни помпи.
(3) Максималното налягане и дебитът на
всяка една от помпите по ал. 1 и 2 трябва да
осигурява нормална работа на котлите при
максималните им параметри, посочени в тех-
ническата им документация.
(4) Допуска се вместо две да се монтира една
допълваща помпа на водогрейните котли, ако
като втори източник за захранването на котли-
те с вода се използва промишлен водопровод с
налягане на водата в мястото на присъединява-
нето му към котелната инсталация, превиша-
ващо статичното и динамичното налягане на
инсталацията най-малко с 0,15 МРа.
Чл. 76. Помпите на водогрейните котли с
топлинна мощност 3500 kW и по-голяма трябва
да имат два независими източника на електри-
ческо захранване.
Чл. 77. Между машиниста на котела и пер-
сонала, обслужващ устройствата, които зах-
ранват котела с вода и са монтирани извън
котелното помещение, трябва да се осигури
аудиовръзка.
Чл. 78. (1) За допълване с вода на водогрей-
ните котли с максимална работна температу-
ра, по-ниска от 115°С, трябва да се монтира
помпа.
(2) Допуска се за захранването с вода на котли
по ал. 1 да се използва водопровод с налягане
на водата в мястото на присъединяването му
към отоплителната инсталация, превишаващо
статичното и динамичното налягане на инста-
лацията най-малко с 0,2 МРа.
(3) На водогрейни котли по ал. 1 с принуди-
телна циркулация трябва да се монтират най-
малко две циркулационни помпи.
Раздел II
Тръбопроводи за водна пара и гореща вода
Чл. 79. (1) Тръбопроводите за водна пара и
гореща вода, наричани по-нататък “тръбопро-
водите”, трябва да се разполагат в промишлени
сгради или:
1. подземно—безканално или в непроходи-
ми или проходими канали или инсталационни
колектори;
2. надземно—на естакади върху опори или
подвезки.
(2) Не се допуска подземно разполагане на
тръбопроводи с максимална работна темпера-
тура над 350°С или максимално работно наля-
гане над 2,2 МРа.
(3) Не се допуска подземно безканално раз-
полагане на тръбопроводи с максимална работ-
на температура над 140°С.
Чл. 80. Разстоянията между надземно раз-
положени тръбопроводи и други проводи, съо-
ръжения и др. трябва да съответстват на прило-
жение № 3 на Наредба № 15 за технически пра-
вила и нормативи за проектиране, изграждане
и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на топ-
линна енергия.
Чл. 81. (1) При разполагане на тръбопровод
върху ниски опори или на подвезки разстояни-
ето от повърхността на земята или пода на по-
мещението до най-ниската точка от изолаци-
онната конструкция на тръбопровода не трябва
да е по-малко от 0,3 m.
(2) Не се допуска разстоянието от опора или
подвезка до напречен заваръчен шев на тръ-
бопровод да бъде по-малко от 0,2 m.
Чл. 82. Допуска се тръбопроводите да се мон-
тират върху външната част на носещите конст-
рукции на производствените сгради, ако разсто-
янието от елементите на сградата до изолацията