Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 9

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
(4) При работи от I клас с открити ИЙЛ, в
зависимост от предназначението и специфика-
та на обекта и от вида на използваните защитни
бариери, се допуска двузонална планировка на
помещенията, т.е. работните помещения в обек-
та да се разделят само на две зони.
Чл. 50. (1) Помещенията за работи от II клас
с открити ИЙЛ се разполагат в отделна част
на сграда в съответния обект. При планиров-
ката следва да се предвидят помещения за пос-
тоянно и временно пребиваване на персонала.
В състава на помещенията за работи с открити
ИЙЛ от II клас следва да има санитарен про-
пускник или баня с душ и дозиметричен конт-
рол на изхода.
(2) Помещенията за работи от II клас с от-
крити ИЙЛ се оборудват с шкафове, камини
или боксове и се вентилират чрез приточно-из-
тегляща вентилация. Операции с прахове, из-
паряване на разтвори, манипулации с еманира-
щи разтвори и летливи вещества и др., които са
свързани с потенциална възможност за радио-
активно замърсяване на въздуха в помещения-
та, трябва да се извършват в камини и боксове
с изтегляща вентилация. Работните маси, стой-
ките, металните и други конструкции на шка-
фове, камини и боксове се покриват със слабо-
сорбиращи материали.
(3) Когато в даден обект се провеждат рабо-
ти от II и III клас с открити ИЙЛ, свързани с
единна технология, може да се отдели общ блок
от помещения, които се оборудват в съответс-
твие с изискванията за работи с открити ИЙЛ
от II клас.
Чл. 51. (1) За разполагане в даден обект на
лаборатории, където се извършват работи от
III клас с открити ИЙЛ, няма специални изис-
квания. Работи с открити ИЙЛ от III клас се
провеждат в отделни помещения или стаи, ко-
ито отговарят на общите изисквания за хими-
чески лаборатории.
(2) Работи от III клас с открити ИЙЛ, които
са свързани с потенциална възможност за ра-
диоактивно замърсяване на въздуха в съответ-
ните помещения (операции с прахове, изпаря-
ване на разтвори, манипулации с еманиращи и
летливи вещества), се извършват в шкафове с
изтегляща вентилация.
(3) В помещенията за работи от III клас с
открити ИЙЛ се препоръчва да има баня с душ
и отделно помещение за съхранение и разфасо-
ване на радиоактивни разтвори, с които се из-
вършват тези работи. Препоръчва се тези по-
мещения да се вентилират чрез приточно-из-
тегляща вентилация.
Чл. 52. При работи от I и II клас с открити
ИЙЛ общите електрически табла и управлени-
ето на общите системи за отопление, вентила-
ция, водоснабдяване, газоснабдяване и подава-
не на сгъстен въздух се разполагат извън основ-
ните работни помещения на обекта.
Чл. 53. (1) За намаляване на външното об-
лъчване на персонала от открити ИЙЛ се из-
ползват системи за автоматизация и дистанци-
онно управление на технологичните процеси,
екраниране на източниците на йонизиращи
лъчения и съкращаване на времетраенето на
работните операции.
(2) Операции с открити ИЙЛ в камери и
боксове се извършват с дистанционни средства
или с ръкавици, херметично монтирани във
фасадната стена на камерите и боксовете. Пос-
тавянето и изваждането на обработвана про-
дукция и оборудване се извършват без разхер-
метизиране на съответните камери и боксове.
При подмяна и ремонт на манипулатори, ка-
мерни ръкавици и други елементи се допуска
временно разхерметизиране на камерите и бок-
совете, като се използват подходящи за случая
индивидулни средства за защита на персонала
и се осъществява необходимият радиационен и
дозиметричен контрол.
(3) Управлението на спомагателни съоръ-
жения за подаване на вода, газ, въздух или за
създаване на разреждане се извършва откъм
фасадната стена на боксовете и камерите.
Чл. 54. (1) При определянето на работни
места в операторни помещения и на приспо-
собления и дистанционни средства за управле-
ние се вземат превид зоните на достъпност за
работещите и се осигурява рационално редува-
не на работните позиции на персонала, отчи-
тайки антропометричните и психофизиологич-
ните характеристики на човека.
(2) Височината на помещенията за работа с
радиоактивни вещества и площта, разчетена за
един работник, се определят в съответствие с
правилата и нормите за проектиране и строи-
телство на промишлени предприятия.
(3) За работи от I и II клас с открити ИЙЛ
площта на дадено помещение, отнесена за един
работник, е минимум 10 квадратни метра.
Чл. 55. В обектите с открити ИЙЛ се пред-
виждат мерки за дезактивация на производст-
вените помещения и оборудването.
Чл. 56. Технологичното оборудване, защит-
ните приспособления и работното обзавежда-
не на помещенията в обекти с открити ИЙЛ
следва да бъдат с гладка повърхност, проста
конструкция и слабосорбиращи покрития, ко-
ито да улесняват премахването на радиоактив-
ни замърсявания и които да са устойчиви към
използваните работни материали, вещества,
реактиви, разтвори. Употреба на мека мебел
не се разрешава.
Чл. 57. (1) Подовете и стените на помещени-
ята за работи от II клас с открити ИЙЛ и на
помещенията от 3-та зона за работи от I клас с
открити ИЙЛ се покриват със слабосорбиращи
материали, които са устойчиви на миещи сред-
ства. Препоръчва се помещенията, които се
отнасят към различни класове и зони за работа,
да бъдат оцветени в различни цветове.