Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
избира защита от пренапрежения съобразно нор-
мираното ниво за временни пренапрежения по
табл. 1.
2.6. Електрообзавеждане с издържано ударно
напрежение, по-малко от нормираното ниво на пре-
напрежения, може да се използва, когато е допусти-
мо да не се осигурява координация на изолацията и
когато възможните последствия са оценени.
Приложение № 5
към чл. 35
Защита при спадане на напрежението
Общи изисквания
1. Когато вследствие спадане или отпадане на
напрежението и неговото последващо възстано-
вяване може да възникне опасност за хората или
за тяхното имущество, се вземат съответни пред-
пазни мерки. Подходящи предпазни мерки се взе-
мат и когато част от уредбата или отделно елект-
рообзавеждане могат да бъдат увредени в резул-
тат на спадане на напрежението.
Не се изисква защита при спадане на напреже-
нието, когато повредите, които може да бъдат
нанесени на уредбата или на електрообзавеждане-
то, представляват приемлив риск, без да създават
опасност за хората.
2. Устройствата за защита при спадане на нап-
режението могат да се задействат със закъснение,
ако функционирането на електрообзавеждането,
което те защитават, допуска без опасност крат-
котрайно спадане или отпадане на напрежението.
3. Когато се използват контактори, тяхното
закъснение при изключване и при повторно включ-
ване не трябва да пречи на мигновеното изключ-
ване чрез устройствата за управление или защита.
4. Характеристиките на устройството за защи-
та при спадане на напрежението трябва да са съв-
местими с изискванията на съответните стандар-
ти за пускане в действие и за експлоатация на елек-
трообзавеждането.
5. Когато повторното включване на устройст-
вото за защита при спадане на напрежението може
да предизвика опасност, повторното включване не
трябва да е автоматично.
Приложение № 6
към чл. 36, ал. 2
Разединяване и изключване
1. Основни положения
1.1. В зависимост от функциите си всяко уст-
ройство, предназначено за разединяване или изк-
лючване, трябва да отговаря на определени изис-
квания, определени в продуктовия стандарт.
1.2. В мрежи ТN-С обединеният защитен и не-
утрален проводник РЕN не трябва да бъде разеди-
няван или прекъсван.
В мрежи ТN-С-S и ТN-S неутралният провод-
ник не трябва да бъде разединяван или прекъсван,
ако доставчикът на електроенергия декларира, че
неутралният проводник на захранването (или PEN
или N) действително е свързан към земята с под-
ходящо малко съпротивление.
1.3. Мерките за защита, описани в това прило-
жение, не заменят защитните мерки, посочени в
приложения № 1—5.
2. Разединяване
2.1. Всяка верига трябва да има възможност за
разединяване на всеки от тоководещите провод-
ници, с изключение на описаните в т. 1.2. Няколко
вериги могат да бъдат разединявани чрез едно общо
устройство, когато условията на експлоатация
позволяват това.
2.2. За избягване на непреднамерено поставяне
на електрообзавеждане под напрежение се прила-
га една или повече от следните мерки за защита:
а) заключване на главния прекъсвач;
б) поставяне на предупредителна табелка;
в) разполагане в места, които се заключват, или
в обвивки.
Като допълнителна мярка може да се приложи
свързване накъсо и заземяване.
2.3. Когато отделно електрообзавеждане или
обвивка имат тоководещи части, свързани към
повече от един захранващ източник, предупреди-
телната табелка се разполага така, че всеки, който
има достъп до тоководещите части, да бъде пре-
дупреден за необходимостта да разедини тези час-
ти от различните захранващи източници, освен ако
е предвидена блокировка, която осигурява разеди-
няване на всички разглеждани вериги.
2.4. Когато е необходимо, се предвиждат подхо-
дящи средства за разреждане на остатъчните елек-
трически заряди.
3. Изключване за механично поддържане
3.1. Когато при механичното поддържане на
електрообзавеждането може да възникне опас-
ност от злополука, се предвижда средство за из-
ключване.
3.2. За предотвратяване на непреднамерено
включване на обзавеждането по време на меха-
ничното поддържане, освен в случаите, когато
устройствата за изключване са под непрекъснато
наблюдение на хората, извършващи поддържане-
то, се предвиждат подходящи средства, които мо-
гат да включват една или повече от следните мер-
ки за защита:
а) заключване на главния прекъсвач;
б) поставяне на предупредителна табелка;
в) разполагане в места, които се заключват, или
в обвивки.
4. Аварийно изключване, включително аварий-
но спиране
4.1. Устройства за аварийно изключване се
предвиждат за всяка част на уредбата, за която
може да бъде необходимо управление на захранва-
нето за отстраняване на неочаквана опасност.
Могат да се посочат следните примери за уредби,
в които се използва аварийно изключване (раз-
лично от аварийното спиране по т. 4.5):
а) помпи за горими течности;
б) вентилационни системи;
в) газоразрядни светлинни осветители, захран-
вани с високо напрежение (неонови реклами);
г) електрическа изпитвателна апаратура;
д) котелни помещения;
е) големи кухни;
ж) учебни лаборатории.
4.2. Когато съществува опасност за поражение
от електрически ток, устройството за аварийно
изключване трябва да прекъсва всички тоководе-
щи проводници, с изключение на посочените в т. 1.2.