Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
3. крайни кабелни глави на линии с напре-
жение над 1000 V—един път на шест месеца, на
линии под 1000 V—един път годишно; огледите
на кабелни глави, монтирани в трафопостове,
разпределителни пунктове и в подстанции, се
извършват едновременно с огледите на другите
съоръжения;
4. кабелни шахти—два пъти годишно;
5. подводни кабели—съгласно местни инст-
рукции.
(2) Сроковете за огледите на КЕ от инже-
нерно-техническия персонал се определят съ-
образно местните условия.
(3) При наводнения и силни дъждове се из-
вършват извънредни обходи.
Чл. 218. (1) Огледите на трасето и съоръже-
нията на маслонапълнените кабелни електро-
проводи с напрежение 110 kV се извършват, как-
то следва:
1. трасета на положени в земята кабели—
два пъти месечно;
2. положени в колектори и тунели кабели—
един път на три месеца;
3. кабелни шахти със спирателни или полу-
спирателни муфи—един път на три месеца;
4. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които имат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—един път месечно;
5. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които нямат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—съгласно вътрешни инструкции.
(2) Установените по време на огледите не-
редности се вписват в дневник за огледите.
Чл. 219. (1) Тунелите, колекторите, кана-
лите и другите съоръжения на КЕ се поддър-
жат чисти. Кабелите и металните конструк-
ции, върху които са положени кабелите, при
необходимост се боядисват с антикорозионни
вещества.
(2) В тунелите и колекторите, в които може
да попадне вода, се монтират средства за из-
помпване на подпочвените и дъждовните води.
Чл. 220. Ръководителите на предприятия-
та, на територията на които се извършват из-
копни работи близо до трасето на кабелните
електропроводи, осигуряват лица за контрол
на дейността.
Чл. 221. (1) В районите на електрифицира-
ния железопътен транспорт—трамваи, железо-
пътни линии и др., се извършва проверка на
състоянието на кабелите, като се измерва и
големината на блуждаещите токове.
(2) Периодичността на проверките е два пъти
през първата година от експлоатацията на КЕ
или ВЕ на железопътния транспорт, а след
това—съгласно приложение № 7—табл. 1.
Чл. 222. (1) При откриване на опасни потен-
циали и плътности на блуждаещите токове по
КЕ се вземат мерки за предотвратяване разру-
шаването на кабелите от електрокорозия, като
при това се има предвид и необходимостта от
защита на кабелите от почвена или химическа
корозия.
(2) Защитните уредби се наблюдават в съот-
ветствие с вътрешна инструкция.
Чл. 223. Основният ремонт на КЕ се извър-
шва по график, разработен въз основа на огле-
дите и изпитванията и одобрен от енергетика.
Чл. 224. (1) Ремонтните работи по крайни
кабелни муфи се разрешават само при изклю-
чен и заземен от двете страни кабел.
(2) Ремонтът на крайни и съединителни ка-
белни муфи в разпределителните уредби и по
КЕ се извършва само при пълно изключване и
заземяване на линиите.
Чл. 225. (1) Разкопаване на кабелните тра-
сета или извършване на изкопни работи близо
до тях се извършва само след предварително
разрешение на собственика или субекта, който
ги експлоатира.
(2) По време на изкопните работи се осигу-
рява надзор от упълномощено лице от ръково-
дителя на предприятието за запазването на
кабелите, тяхното укрепване против провисва-
не и защита от механични повреди.
(3) Мястото на изкопните работи се обезо-
пасява с поставяне на сигнални лампи, преду-
предителни ленти и знаци.
Чл. 226. (1) На изпълнителя на работата се
посочва точното разположение на кабелите,
разяснява се начинът на работата и се взема от
него писмено потвърждение, че е получил по-
сочените сведения и указания.
(2) При механизирано разкопаване се осигу-
ряват всички необходими мерки за защита на
кабелите от механични повреди.
Чл. 227. (1) Когато при направата на изкопи
се открият кабели или други комуникационни
съоръжения, трасетата на които не са отразени
в схемите, изкопните работи се прекратяват от
ръководителя на обекта до изясняване на поло-
жението и получаване на указания от техния
собственик или субекта, който ги експлоатира.
 (2) Направата на изкопи и канали в места,
където са положени кабели и подземни съоръ-
жения, се извършва с повишено внимание.
Чл. 228. (1) Разкопаването на дълбочина, по-
голяма от 0,4 m, в местата, където са положени
кабели, се извършва внимателно, като се има
предвид, че най-малката дебелина на земния
слой около кабела е 0,25 m.
(2) При навлизане в земния слой по ал. 1
пръстта се изважда от кабелния канал много
внимателно и само с лопата.
(3) В случаите по ал. 2 не се използват кирки
и други остри инструменти.
Чл. 229. (1) Не се разрешава разкопаване/
разравяне на кабели със земекопни машини,
ако разстоянието до кабелите е по-малко, а също
използването на въздушни пистолети за разра-
вяне на почвата над кабелите на дълбочина, по-
голяма от 0,4 m, при нормална дълбочина на
полагане на кабелите.