Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 39

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
(3) При продължителна работа в шахти, ту-
нели, резервоари или изкопи в тях се подава
въздух посредством вентилатор.
(4) За извършване на ремонтни работи в
шахти, колектори, резервоари и др., когато га-
зопроводите не са изключени, не се разрешава
влизане на повече от двама души.
Чл. 268. (1) При извършване на вътрешни
прегледи и ремонтни работи на котли, резерво-
ари и други газови агрегати те се изключват от
газопроводите посредством монтиране на глу-
хи фланци.
(2) Допуска се влизане в резервоарите или
агрегатите само когато са дегазирани, провет-
рени и чрез анализ е установена чистотата на
въздуха.
(3) При работа в пещта на котел или в други
агрегати всички врати, люкове и взривни кла-
пани се отварят и при необходимост в резерво-
арите и пещите се подава въздух с вентилатор.
Чл. 269. (1) При ремонтни работи и демон-
таж на арматура, резбови и фланцови съедине-
ния на газопроводи се извършва продухване.
(2) Допуска се разглобяване и смазване на
спирателните кранове и газовите уредби, свър-
зани към газопроводи с диаметър до 50 mm при
налягане на газа до 0,1 МРа.
Чл. 270. Допуска се разглобяване на резбови
съединения на кондензатосъбиратели на под-
земни и надземни газопроводи за налягане от
0,005 до 1,6 MPa при налягане на газа до 0,1 MPa.
Чл. 271. (1) За спускане на работници в шах-
ти, които нямат скоби в изкопи и резервоари, се
употребяват метални стълби с достатъчна ви-
сочина и с приспособления за закрепване, кои-
то не дават искрообразуване при удари или три-
ене в твърди предмети.
(2) Работниците се спускат в шахти, изкопи,
агрегати, резервоари и др. с поставени спаси-
телни пояси. На повърхността на земята до
съоръжението (шахтата, резервоара и др.) от-
към страната на вятъра дежурят не по-малко от
двама души. Те държат краищата на въжетата
от спасителните пояси на спуснатите работни-
ци и наблюдават непрекъснато за състоянието
на работниците.
(3) При изкопни работи на повредени подзем-
ни газопроводи се вземат мерки за недопускане
запалването на газа, изтичащ от газопровода.
(4) Когато при разкопаването на газопровод
съществува опасност от задушаване, работни-
ците работят с противогази.
(5) При разкопаване на повредени газопро-
води с налягане над 0,005 MPa налягането в тях
се намалява до временното работно налягане.
Чл. 272. (1) При извършване на ремонтни
работи по газови съоръжения и инсталации в
действащи ГРП или в загазени помещения из-
вън помещението дежури работник. Той следи
за състоянието на работещите в помещението
и не допуска палене в близост на огън или съз-
даване на условия за образуване на искри.
(2) Когато по газопроводите се започват
ремонтни работи, инсталираните арматури,
филтри, газомери и други съоръжения на га-
зопроводите се изключват от мрежата посред-
ством спирателни органи (шибри). В случай че
спирателните органи не осигуряват плътност,
се инсталират глухи фланци с дръжки.
(3) Почистването на филтрите на ГРП се
извършва внимателно и грижливо. Касетите се
изнасят за разглобяване и почистване извън
помещението на ГРП.
(4) При източване на кондензат от подземни
газопроводи се забраняват пушенето и присъст-
вието на външни лица.
(5) Кондензатът по ал. 4 се налива в специ-
ални съдове и се извозва на определени места.
Чл. 273. (1) Всички предприятия и други
организации, които експлоатират, поддържат
или обслужват значителен брой газови съоръ-
жения и инсталации, организират аварийни
служби с денонощно дежурство на инженерно-
технически работници и работници шлосери.
(2) При малък брой газови съоръжения и
инсталации вместо аварийна служба се органи-
зира дежурство на добре подготвени шлосери.
(3) Съобщенията, постъпващи в аварийната
служба, и всички заявки в предприятието, кое-
то поддържа и обслужва газовите съоръжения
и инсталации, се регистрират в специални днев-
ници. В тези дневници се отбелязват времето за
получаване на съобщението, часът на тръгва-
нето на аварийната бригада, времетраенето на
отстраняването на повредите, характерът им и
какви работи са извършени.
(4) При получаване на съобщение (заявка за
наличие на газ в помещение или пространство)
дежурният на аварийната служба дава указание
на известителя (заявителя) за вземане на необ-
ходимите мерки за предотвратяване на аварии
и нещастни случаи (изключване на газовите
уреди, непрекъснато проветряване на помеще-
нията, забрана за ползването на открит огън,
евакуиране на застрашените лица и др.).
 Раздел III
План за спасителни и аварийно-възстанови-
телни работи
Чл. 274. (1) Операторите на мрежи и собст-
вениците или ползвателите на газови инстала-
ции одобряват и актуализират план за провеж-
дане на спасителни и неотложни аварийно-въз-
становителни работи при бедствия, аварии и
катастрофи, наричан по-нататък “план за спа-
сителни и аварийно-възстановителни работи”.
(2) Планът за спасителни и аварийно-въз-
становителни работи определя действията и за-
дълженията на персонала, ангажиран с експло-
атацията на газопроводите и съоръженията и
на инсталациите за природен газ при възниква-
не на аварийни ситуации и при локализиране и
ликвидиране на аварии.