Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
1. деактивира източници на балансираща 
енергия, активирани преди това за компенсиране 
на предишния излишък, ако има такива, в ред, 
обратен на реда на тяхното активиране;
2. активира източници на балансираща енергия 
за компенсиране на недостига по реда на тяхно-
то подреждане съгласно приоритетния списък.
(2) Когато в електроенергийната система 
има излишък на генерираща мощност или е 
изразходвана част от отрицателната част на 
диапазона за вторично управление, операторът 
на електропреносната мрежа:
1. деактивира източници на балансираща 
енергия, активирани до този момент за компен-
сиране на предишния недостиг, ако има такива, 
в ред, обратен на реда на тяхното активиране;
2. активира източници на балансираща енергия 
съгласно приоритетния списък за компенсиране 
на излишъка по реда на тяхното подреждане.
(3) Активирането на предложение за баланси-
ране и последвалите разпореждания в рамките 
на тяхната продължителност се документират 
от оператора на електропреносната мрежа в 
регистрационна таблица, съдържаща всяко раз-
поредено отклонение от договорения при затва-
ряне на пазара график и момента на получаване 
на разпореждането от оперативния персонал в 
обекта на доставчика на балансираща енергия.
(4) Не се допуска активиране на предложение 
за балансиране, което може да доведе до наруша-
ване на критериите за сигурност (n-1) или (n-2).
Чл. 156. (1) Редът на активиране и деактиви-
ране на предложения за балансиране може да 
бъде променян текущо от оператора на елек-
тропреносната мрежа:
1. когато техническите параметри, характе-
ризиращи динамиката на процеса на промяна 
на активната мощност на следващото по ред 
предложение за балансиране, не отговарят на 
необходимостта от увеличаване или намаляване 
на активната мощност в електроенергийната 
система;
2. при рязка промяна на климатичните усло-
вия, която може да доведе до резки изменения 
на товара или приоритетния списък;
3. при непредвидено възникване на теснини в 
преносната и/или разпределителните мрежи или 
възможност за възникване на теснина вследствие 
активиране на следващото по ред предложение 
за балансиране;
4. при аварийни ситуации, когато мястото на 
източника на необходимата балансираща енергия 
по отношение на преносната и/или разпредели-
телните мрежи е от съществено значение;
5. когато разполага с предварителна и дос-
товерна информация, че даден източник на ба-
лансираща енергия не може да осигури исканата 
промяна на активната мощност, независимо от 
мястото му в приоритетните списъци и подава-
нето на разпореждане за активиране;
6. в други случаи по преценка на оперативния 
персонал на оператора на електропреносната 
мрежа в съответствие с конкретната обстановка.
(2) Във всички случаи на промяна на реда 
за активиране на източниците на балансираща 
енергия причините за промяната се вписват в 
регистрационната таблица съгласно чл. 155, ал. 3.
(3) Оперативният персонал на оператора на 
електропреносната мрежа активира източник на 
студен резерв незабавно след като установи, че 
към периода след времето, необходимо за пускане 
и включване на студения резерв в ЕЕС, ще има 
недостиг на производствена мощност, която се 
изразява в недостиг на балансиращи източни-
ци за осигуряване на положителен диапазон за 
вторично регулиране.
(4) Оперативният персонал на оператора на 
електропреносната мрежа определя размера 
на активирания студен резерв в зависимост от 
размера на прогнозирания недостиг.
(5) Оперативният персонал на оператора на 
електропреносната мрежа деактивира източник 
на студен резерв в обратен ред на процедурата 
по ал. 3 и 4.
Раздел IV
Регулиране на напреженията в преносната мрежа
Чл. 157. Операторът на електропреносната 
мрежа е длъжен да извършва системната услуга 
„регулиране на напреженията в електропренос-
ната мрежа“ на основата на следните принципи:
1. поддържане на напреженията във възлите 
на преносната мрежа в допустимите граници;
2. поддържане на необходимия запас по ус-
тойчивост;
3. реализиране на минимални загуби на 
активна енергия при пренос и трансформация;
4. гарантиране на техническите и икономиче-
ските характеристики на електрическите съоръ-
жения в местата на присъединяване на мрежите 
или уредбите на клиентите или операторите на 
разпределителните мрежи.
Чл. 158. Процедури за регулиране на напре-
жението:
1. операторът на електропреносната мрежа 
извършва централизирано денонощно регулиране 
на напреженията в преносната мрежа съгласно 
Инструкция за регулиране на напрежението в 
преносната електрическа мрежа 110 … 400 kV;
2. операторът на електропреносната мрежа 
издава ежемесечно „График на прогнозния ре-
жим по напрежение и позиции на стъпалните 
превключватели на системните автотрансфор-
матори“, който се предоставя за изпълнение на 
дежурния оперативен персонал на ЦДУ, ТДУ и 
заинтересованите електрически централи;
3. операторът на електропреносната мрежа 
издава диспечерски разпореждания до произво-
дителите за:
а) промяна на планирания график по напре-
жение на шините на електрическите централи, 
присъединени към преносната мрежа, при от-
клонения на планирания от реалния режим на 
преносната мрежа;
б) преминаване от режим „поддържане на на-
прежението“ в режим „поддържане на реактивна 
мощност“, като задава необходимата стойност 
на реактивната мощност;