Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 12

С Т Р .  12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
3. провери и приеме: ключовете от помеще-
нията, ключовете за деблокиране на електро-
магнитните блокировки, инструкциите, днев-
ниците и ведомостите;
4. запише в оперативния дневник състояни-
ето на съоръженията;
5. съобщи на диспечера/дежурния инженер
за встъпване в дежурство и забелязаните неред-
ности при приемане на смяната.
Чл. 45. (1) Предаването и приемането на смя-
ната се оформя в оперативния дневник с подпи-
сите на предаващия и приемащия дежурството.
(2) Забранява се предаване на дежурството
по време на възникнала авария или пожар, как-
то и по време на извършване на превключвания
или операции за въвеждане/извеждане на ос-
новни съоръжения.
(3) Новопристигналият дежурен персонал е
под разпореждането на лицето, което ръководи
ликвидирането на аварията или пожара или
извършването на превключванията.
Чл. 46. Забранява се напускане на дежурст-
во в смяна без предаване на дежурството на след-
ващия по график дежурен или на друго лице,
определено от старшия дежурен, независимо от
това, дали съоръженията се намират в работа
или резерв.
Раздел III
Извършване на обходи и огледи
Чл. 47. (1) Оперативният персонал е длъ-
жен по време на дежурство в смяната да из-
вършва периодично обходи и огледи на съо-
ръженията по предварително определен марш-
рут. При обходите се оглеждат състоянието и
чистотата на съоръженията, работните места
и помещенията, състоянието на сигналните,
защитните и противопожарните уреди и съо-
ръжения и др.
(2) Периодичността и обхватът на огледите
се определят с вътрешна инструкция, като се
вземат под внимание видът и състоянието на
съоръженията, условията и средата, при които
работят, и други фактори.
(3) За извършените обходи се прави запис в
оперативния дневник с отбелязване на часа на
започване и завършване на обхода.
Чл. 48. Лицата от ръководния техническия
персонал, на които е разрешен едноличен ог-
лед в електрически уредби с напрежение над
1000 V, се определят в списък, одобрен от ра-
ботодателя.
Раздел IV
Оперативни превключвания
Чл. 49. (1) Оперативните превключвания се
извършват само от оперативния персонал, кой-
то непосредствено обслужва съответното енер-
гообзавеждане.
(2) Лицата от оперативно-ремонтния персо-
нал, които имат право да извършват оператив-
ни превключвания, се определят със списък,
утвърден от работодателя.
Чл. 50. Разрешения и нареждания за опера-
тивни превключвания по електрическите уред-
би, свързани с външното електрозахранване,
дават диспечерите, към които се намира опера-
тивното управление на преносната, съответно
електроразпределителната мрежа, и старшият
оперативен персонал на обекта.
Чл. 51. (1) В нарежданията, които се дават
на лицата за извършване на оперативни пре-
включвания, се посочва последователността на
операциите.
(2) Нареждането се смята за изпълнено само
след получаване на потвърждение от лицето,
на което е било дадено.
Чл. 52. При авария или пожар и липса на
телекомуникационна връзка със съответната
диспечерска служба оперативният персонал
предприема действия и извършва оперативни
превключвания в съответствие с вътрешната
инструкция за ликвидиране на авариите и по-
жарите на обекта.
Чл. 53. (1) Оперативни превключвания в
електрическа уредба се изпълняват от две лица
при наличие на двама и повече дежурни на
смяна. Контролиращ при превключването е
старшият по длъжност, но отговорност по пре-
включването носят и двете лица.
(2) Разрешава се при еднолично дежурство в
електрически уредби с напрежение над 1000 V,
които имат блокировка на разединителите сре-
щу неправилни манипулации, в комплектни
разпределителни устройства (КРУ) и в ком-
плектни трансформаторни подстанции (КТП),
а също и в електрически уредби до 1000 V опе-
ративните превключвания да се извършват ед-
нолично от оперативния персонал.
Чл. 54. При аварийно отпадане на напреже-
нието в електрическа уредба, свързана към
електроенергийната система, оперативният
дежурен персонал има готовност да получи
напрежение на уредбата без предупреждение от
диспечера.
Чл. 55. (1) Оперативни превключвания в
електрически уредби с напрежение над 1000 V
се извършват:
1. без бланка за превключване—при нали-
чие на блокиращи устройства, които изключ-
ват неправилни операции с разединители и за-
земяващи устройства в процеса на тяхното пре-
включване, както и при превключвания без осо-
бена сложност—превключвания по един извод
или присъединение;
2. с бланка за превключване—при отсъствие
или неизправност на блокиращите устройства,
а също така при сложни превключвания; с блан-
ка за превключване се прехвърлят и повече от
едно присъединение от една към друга шинна
система независимо от наличието или състоя-
нието на блокиращите устройства.
(2) Разрешава се сложни често повтарящи се
оперативни превключвания да се извършват по
предварително изготвена по образец бланка за
превключване.