Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
2. за вентил за ниско клозетно казанче—от
0,50 до 0,75 m;
3. за вентил за високо клозетно казанче—
1,80 m;
4. за смесител за тоалетна мивка и за смеси-
тел за душ—1,0 m;
5. за смесител за вана—0,80 m;
6. за кухненска мивка—от 1 до 1,20 m;
7. за водочерпен кран за изливна мивка—1,2 m;
8. за вентил за пералня—от 0,45 до 0,70 m, но
не по-ниско от максималното водно ниво в пе-
ралнята (на леснодостъпно място);
9. за вентил за съдомиялна машина—0,70 m
(на леснодостъпно място);
10. за промивен кран за писоар—1,05 m;
11. за розетка за душ—от 2,00 до 2,30 m (на
2,20 m над дъното на вана или душово корито);
12. за вентил за биде—0,40 m;
13. за пожарен кран—1,35 m.
Чл. 36. (1). В производствени сгради, а при
доказана необходимост—и в обществено-об-
служващи сгради, водочерпните питейни кра-
нове с прекъснато или порционно действие се
монтират на разстояние до 50 m от най-отдале-
ченото работно място.
(2) Водочерпните питейни кранове с прекъс-
нато или порционно действие се монтират на
височина от пода до излаза за изтичане на вод-
ната струя, както следва:
1. в местата за обществено ползване—0,90 m;
2. в училищата—0,75 m;
3. в детските градини—0,70 m.
Чл. 37. Водочерпен кран с холендър се про-
ектира при необходимост в сметосъбирателни-
те помещения на сградите, в санитарно-хигиен-
ните помещения на производствени, селско-
стопански и други сгради.
Чл. 38. Оразмерителните разходи на вода (обща,
студена и гореща вода за битови нужди) на водо-
черпните кранове са съгласно приложение № 1.
Чл. 39. (1) Налягането във водопроводната
инсталация не трябва да надвишава допустимо-
то работно налягане за водопроводните тръби,
водочерпните кранове и арматури.
(2) За защита на водопроводната инстала-
ция от налягане, по-високо от работното, както
и в случаите, когато е необходимо неговото
постоянно поддържане (за намаляване на ко-
лебанията на налягане в инсталацията), се про-
ектират регулатори на налягане.
(3) Регулатори на налягане се предвиждат:
1. на сградното водопроводно отклонение
след общия водомерно-арматурен възел, кога-
то входното налягане превишава работното
налягане на водопроводната инсталация;
2. на сградното водопроводно отклонение
към черпателен резервоар;
3. за намаляване на налягането пред водо-
черпните кранове, арматури и съоръжения, ако
то надвишава 0,5 MPa или ако водочерпните
кранове, арматури и съоръжения могат да ра-
ботят само при по-ниско налягане;
4. при байпасни връзки.
(4) Не се допуска предвиждане на регулато-
ри на налягане в инсталацията за пожарно-ава-
рийно водоснабдяване.
Чл. 40. За техническото обслужване на регу-
латора на налягане се предвиждат два спира-
телни крана и изпускател на налягане.
Г л а в а  п е т а
СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА
 ИНСТАЛАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 41. Сградните водопроводни инсталации
се проектират обединени или разделни (за пи-
тейно-битови, пожарни и аварийни и производ-
ствени нужди). В зависимост от конкретните
условия и след съответна техническа и иконо-
мическа обосновка се избира една от системите
или комбинация от тях.
Чл. 42. (1) В производствени и селскостопан-
ски сгради водопроводната инсталация се про-
ектира открита, при условие че е защитена сре-
щу замръзване и механични повреди.
(2) В случаите, когато е технически и иконо-
мически целесъобразно, водопроводната ин-
сталация се разполага в общи канали с други
тръбопроводи, с изключение на провеждащите
опасни вещества.
Чл. 43. (1) Главните хоризонтални клонове
и техните разклонения до вертикалните клоно-
ве се проектират открито по стени и тавани в
мазета, сутерени и технически етажи или в ин-
сталационни канали.
(2) Допуска се главната хоризонтална во-
допроводна инсталация да се проектира в мон-
тажни канали под пода на първия етаж, когато
няма сутерен.
(3) Вертикалните клонове се проектират в
негорими инсталационни шахти или открито.
(4) Етажните разпределителни клонове се
проектират вградени в стените, изолирани в
предпазни тръби или в инсталационни канали
или открити в инсталационни шахти.
(5) Етажните разпределителни клонове от
пластмасови тръби се вграждат в подови нас-
тилки само когато са предвидени предпазни
тръби без връзки и наставки в участъците на
преминаването им под подовите настилки.
Чл. 44. (1) Водопроводните инсталации за
пожарни и аварийни нужди се проектират в съ-
ответствие с изискванията на нормите за пожар-
на безопасност и при спазване на специфичните
изисквания за пожарна безопасност към сгради-
те в зависимост от предназначението им.
(2) Инсталациите по ал. 1 заедно с пожар-
ните касети се изпълняват от строителни про-
дукти, които отговарят на изискванията за не-
горимост (реакция на огън) клас А съгласно
БДС ЕN 13501 “Класификация на строител-
ните продукти и елементи по отношение на
реакцията им на огън”.