Държавен вестник, бр. 38, 2021 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  38
79 
към звуковата сигнализация трябва да се предвиди и визуална сигнализация. 
 
.8 
Средствата за контрол на всяка стационарна газова пожарогасителна система са 
леснодостъпни, лесно се задействат и са групирани заедно на колкото е възможно 
по-малко места, за които вероятността да бъдат блокирани от пожар в 
защитеното помещение е много малка. На всяко място има ясни инструкции за 
експлоатацията на системата във връзка с безопасността на персонала. 
 
.9         Не се разрешава автоматично освобождаване на пожарогасителното вещество. 
 
.10 
Когато пожарогасителното вещество предпазва повече от едно помещение, 
количеството на наличното вещество не трябва да бъде повече от най-голямото 
количество, необходимо за защитата на всяко така защитено помещение. 
 
.11 
Контейнерите под налягане за съхраняване на пожарогасителното вещество се 
разполагат извън защитените помещения в съответствие със 7.7.3.2.14.     
Контейнерите под налягане могат да бъдат разположени в защитеното 
помещение само ако в случай на случайно изпускане хората няма да бъдат 
застрашени. 
 
.12 
Осигуряват се средства на екипажа за безопасна проверка на количествата 
вещество в контейнерите. 
 
.13 
Контейнерите за съхраняване на пожарогасително вещество и свързаните с тях 
компоненти 
под 
налягане 
се 
проектирани 
по 
начин, 
че 
се 
отчита 
местонахождението им и максималните температури на околната среда, които 
могат да се очакват по време на експлоатацията им. 
 
.14 
Когато пожарогасителното вещество се съхранява извън защитено помещение, то 
се съхранява в помещение, което е разположено на безопасно и леснодостъпно 
добре проветрявано място. Всеки достъп до такова помещение за съхранение е 
желателно да става от открита палуба и при всички случаи да е отделен от 
защитеното помещение.  Вратите за достъп се отварят навън, като вертикалните 
прегради и палубите с врати и други средства за затваряне на отворите в тях, 
които съставляват границите между тези помещения и прилежащите към тях 
затворени помещения, са газонепроницаеми Тези складови помещения се 
третират като контролни помещения. 
 
.15      Резервните части за системата се съхраняват на борда или в базовото пристанище. 
 
.16 
Ако изпускането на пожарогасително вещество води до значително свръх- или 
ниско налягане в защитеното помещение, се осигуряват средства за ограничаване 
на индуцираното налягане до приемливи граници, за да се избегнат повреди на 
конструкцията. 
7.7.3.3  Системи с въглероден диоксид 
.1 
Количеството въглероден диоксид в товарните помещения, освен ако не е 
предвидено друго, е достатъчно, за да осигури минимален обем от свободен газ, 
равен на 30% от общия обем на най-голямото товарно помещение на плавателния 
съд, което е така защитено. 
.2 
Количеството въглероден диоксид за машинните отделения, е достатъчно, за да 
осигури минимален обем свободен газ, равен на най-големия от следните обеми: 
 
80 
.2.1 
40% от общия обем на най-голямото машинно отделение, което е така 
защитено, обемът на който, изключващ тази част от корпуса над нивото, 
при което хоризонталната площ на обшивката е 40% или по-малко от 
хоризонталната площ на съответното помещение, измерено по средата 
между горната част на резервоара и най-ниската част на обшивката; или 
.2.2 
35% от общия обем на най-голямото защитено машинно отделение, 
включително корпуса, 
при условие че горепосочените проценти могат да бъдат намалени съответно до 
35% и 30% за товарни плавателни съдове с брутен тонаж, по-малък от 2000 бруто 
тона; при условие също така, че ако две или повече машинни отделения не са 
напълно отделени, те се считат за образуващи едно помещение. 
.3 
За целите на настоящия параграф обемът на свободния въглероден диоксид се 
изчислява на 0,56 m3/kg. 
.4 
При машинни отделения стационарната тръбопроводна система осигурява 
освобождаването на 85% от газа в помещението в рамките на 2 минути. 
.5 
За освобождаването на въглероден диоксид в защитено помещение и за 
гарантиране на работата на предупредителната сигнализация се осигуряват два 
отделни органа за управление. Единият се използва за освобождаване на газ от 
неговите контейнери за съхранение.  Вторият се използва за отваряне клапана на 
тръбопровода, който отвежда газа в защитените помещения. 
.6 
Двата органа за управление се разполагат в кутия, която е ясно обозначена за 
конкретното помещение, от която се освобождава газът. Ако кутията, съдържаща 
органите за управление, се заключва, ключът се пази в друга кутия със стъкло, 
което се чупи, за да се вземе ключът, и е разположена на видно място 
непосредствено до кутията на органите за управление. 
7.7.4    Преносими пожарогасители 
Пунктовете за управление, обществените помещения, жилищните помещения на екипажа, 
коридорите и сервизните помещения се оборудват с преносими пожарогасители от одобрен тип 
и дизайн.   Осигуряват се най-малко пет преносими пожарогасителя, които са разположени 
така, че да са леснодостъпни за незабавна употреба. Освен това пред всеки вход на машинно 
отделение се поставя най-малко един пожарогасител, подходящ за пожари в машинното 
отделение. 
7.7.5    Противопожарни помпи, противопожарни тръбопроводи, хидранти и маркучи 
Противопожарните помпи и свързаното с тях оборудване или ефективни пожарогасителни 
системи се инсталират, както следва: 
.1 
Осигуряват се най-малко две помпи с независимо задвижване. Всяка помпа 
трябва да разполага с най-малко две трети от капацитета на трюмната помпа, 
определен в 10.3.5 и 10.3.6, но не по-малко от 25 m3/h. Всяка противопожарна 
помпа трябва да може да подава достатъчно количество вода със съответното 
налягане, за да работи едновременно с хидрантите, както се изисква от .4. 
.2 
Помпите са разположени така, че в случай на пожар в което и да е отделение 
всички противопожарни помпи да не бъдат извадени от строя.