Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
Чл. 911. Регенерирането на маслото в транс-
форматорите с термосифонни филтри е без из-
ключване на трансформаторите от напрежение,
по инструкцията за експлоатация на такива
филтри.
Чл. 912. (1) Контролът за качеството на
трансформаторното масло при експлоатация-
та на силовите и измерителните трансформа-
тори, реакторите и маслените прекъсвачи се осъ-
ществява в срокове и обем, указани в инструк-
цията за входящ и текущ контрол на маслата и
експлоатационните инструкции на съответни-
те съоръжения.
(2) В случай на отклонение на показателите
на маслото от допустимите норми се прилагат
мерките, посочени в инструкциите по ал.1, вклю-
чително и пълната замяна на маслото.
Чл. 913. (1) Турбинните масла по време на
експлоатацията се подлагат на визуален кон-
трол (наличие на вода и механични примеси) и
контролират в срокове и обем, указани във
вътрешната инструкция за експлоатация и кон-
трол на турбинни масла.
(2) Турбинни масла от различен произход се
смесват или доливат само след изпитване за
съвместимост.
(3) Смесване на турбинни масла от една и
съща марка, произход и вискозитетен клас се
допуска без проверка за съвместимост, при ус-
ловие че показателите им отговарят на стан-
дарта.
Чл. 914. Визуалният контрол на маслото,
използвано в парните турбини, се извършва един
път в денонощието, а за хидротурбините във
ВЕЦ с постоянен дежурен персонал—един път
седмично.
Чл. 915. (1) Синтетичните енергетични мас-
ла се експлоатират и контролират по специал-
ни инструкции поради техните особености и
токсичност.
(2) При достигане на границата на експлоа-
тационните норми синтетичните масла се за-
менят. Качествата им се възстановяват  само
от производителя.
Чл. 916. (1) Индустриалните масла и плас-
тичните смазки се подлагат на входящ и перио-
дичен контрол съгласно стандартите и вътреш-
ните инструкции за експлоатация и контрол.
(2) При достигане на браковъчни стойности
по определени показатели индустриалните мас-
ла се сменят в съответствие със стандартите и
спецификациите за съответния продукт.
Чл. 917. (1) Резултатите от лабораторните
анализи на маслата се документират в прото-
коли и се съхраняват в техническата докумен-
тация на маслонапълнените съоръжения.
(2) От резултатите на анализите се опреде-
лят мерките за профилактика както на масло-
то, така и за съоръженията.
(3) За блочните трансформатори, трансфор-
маторите и реакторите за напрежение 110 kV и
по-високо при диагностиката им се прилага и
газохроматографски анализ на маслото.
Чл. 918. (1) Отработените турбинни, транс-
форматорни и други масла се събират, съхраня-
ват и предават за регенериране по съответния
ред, определен от Закона за управление на от-
падъците, като не се допуска смесването и за-
мърсяването им с горива, вода и др.
(2) Отработените смазки се унищожават по
ред, установен с вътрешна инструкция.
Ч А С Т  Ш Е С Т А
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  ш е с т а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 919. (1) Разпоредбите в част шеста на
наредбата се отнасят за специфичните изисква-
ния и условия за организация и провеждане на
техническа експлоатация на атомни електро-
централи от eксплоатираща организация АЕЦ,
научно-изследователски институти, конструк-
торски бюра, проектантски, строително-мон-
тажни, ремонтни и наладъчни организации,
които изпълняват работи в АЕЦ.
(2) Общите изисквания и условия за органи-
зация и провеждане на техническата експлоа-
тация на АЕЦ се уреждат с разпоредбите в ос-
таналите части от наредбата.
Чл. 920. (1) Безопасната експлоатация на
АЕЦ се основава на документа “Технологичен
регламент”, който съдържа правилата и основ-
ните методи за безопасна експлоатация на АEЦ,
общия ред за изпълнение на операциите, свър-
зани с безопасността на АEЦ, а също пределите
и условията за безопасна експлоатация.
(2) Увеличаването или намаляването на то-
вара на блоковете се извършва в съответствие
с технологичния регламент за експлоатация на
блокове на атомни централи.
(3) Енергоблоковете на атомните централи
се експлоатират в базов режим (80—100 % от
номиналната мощност).
(4) Атомните централи не се използват за
оперативно регулиране на честотата на систе-
мата, т. е. не се прилага многократно измене-
ние на товара в денонощен разрез, при отклоне-
ния от честотата.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  с е д м а
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЕЦ
Чл. 921. (1) Критериите, принципите и изис-
кванията за осигуряване на ядрена безопасност
и радиационна защита при експлоатацията на
АЕЦ се определят от Закона за безопасно из-
ползване на ядрената енергия и подзаконовите
нормативни актове.
(2) Държавното нормативно регулиране за
осигуряване на безопасността на АЕЦ, а също
и лицензионните, разрешителните, надзорните
и контролните функции се осъществяват от АЯР
съгласно нейната компетентност.