Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Чл. 224. При изграждане на надземната 
част на шахтови кладенци и на шахтата за 
разполагане на средствата за измерване на 
черпените водни обеми се осигурява:
1. ненарушаване на изпълнената хидроизо­
лация около бетонните пръстени в най-горната 
част на кладенеца;
2. водонепропусклива настилка в съответ­
ствие с проектните изисквания.
Чл. 225. При изграждане на хоризонтални 
дренажи се спазват следните изисквания:
1. за недопускане на проникването на 
повърхностни води над чакълената засипка на 
дренажните тръби се изграждат хидроизолация 
от трамбована глина с дебелина 20 – 40 cm, 
бетонна плоча с дебелина не по-малка от 
10 cm или водонепропусклива изолация от 
подходящ изкуствен материал;
2. при опасност от заливане с повърхност­
ни води се изгражда насип над дренажния 
канал с височина най-малко 0,5 m над зем­
ната повърхност и по 5 m встрани от оста на 
канала, който се затревява;
3. около ревизионните шахти се изгражда 
водонепропусклива настилка съгласно про­
ектните изисквания;
4. за всички шахти се осигурява вентилация 
съгласно проектните изисквания.
Чл. 226. При изграждането на събирател­
ната шахта за приемане на водата от каптажи 
на извори се спазват следните изисквания:
1. изкопните работи започват с направата 
на отточния канал;
2. върху и отстрани на шахтата се изгражда 
хидроизолация от трамбована глина с дебелина 
50 cm, която се покрива със земен насип с 
подходящ наклон.
Раздел ІІ
Изграждане на съоръжения за водовземане 
от повърхностни води
Чл. 227. (1) Подземните части на пом­
пените станции и на бреговите водовземни 
кладенци, предназначени за събиране на 
вода, се изпълняват в открити изкопи чрез 
спускане или чрез кесони.
(2) В зависимост от хидрогеоложките ус­
ловия и начините за изпълнение, определени 
в проекта, се прилагат открито водоотвеж­
дане, изкуствено понижаване на нивото на 
почвените води, замразяване на почвата, 
шпунтово ограждане и изкуствено укрепване 
на почвата.
(3) Изкопите се оформят, нивелират и 
приемат с акт за приемане на земната основа. 
В акта се отразяват действителните коти на 
изпълнените изкопни работи след изпитване 
на издръжливостта на почвата.
Чл. 228. При открито водоотвеждане 
водата от изкопа се изпомпва непрекъснато 
до пълно и окончателно изграждане на под­
земните части на съоръжението.
Чл. 229. (1) Полагането на гравитачни или 
сифонно действащи тръбопроводи, съединява­
щи водоприемника с помпената станция или 
с бреговия кладенец, се определя в съответ­
ствие с проекта и при спазване изискванията 
на глава четиринадесета.
(2) Гравитачните или сифонно действащите 
тръбопроводи на водохващащите съоръжения 
в границите на водната им част от водопри­
емника се полагат чрез спускане на тръбопро­
вода от плаващи или стационарни опори чрез 
свободно потопяване или чрез отбивни стени.
(3) Спускането и укрепването на тръбо­
проводите в границите на водната им част 
се определят в съответствие с проектните 
изисквания.
Чл. 230. Тръбопроводът на водохващащо 
съоръжение за полагане в подводна траншея 
се подготвя преди изкопаването є и се полага 
веднага след проверка на нейната годност.
Чл. 231. Преди започване изграждането на 
основата на речни водоприемници се прове­
ряват пикетажните оси на водоприемниците 
и котировката на временните репери, като 
при необходимост речното дъно се почиства 
и удълбочава.
Чл. 232. (1) След изграждане на настилка 
под водоприемника се извършват контролни 
водолазни проверки чрез измерване на ши­
рочината, дължината и напречния наклон на 
настилката.
(2) Допустимото отклонение на изграде­
ната настилка от проектната є повърхност 
е до 30 mm.
Раздел ІІІ
Изпитване на водовземни съоръжения
Чл. 233. (1) Изпитване на водовземни съ­
оръжения се извършва след завършване на 
всички СМР, преди присъединяването им към 
водопроводната система.
(2) Изпитването включва предексплоата­
ционно черпене на разрешените денонощни и 
максимални количества с монтираното обо­
рудване за експлоатация на съоръженията. За 
проведеното изпитване се съставя протокол.
Чл. 234. (1) Когато водовземното съоръ­
жение е предназначено за питейно-битово 
водоснабдяване на урбанизирана територия 
или за самостоятелно питейно-битово водо­
снабдяване, в края на предексплоатацион­
ното черпене се вземат проби за химичен, 
микробиологичен и радиологичен анализ за 
качествата на водата, която ще бъде подавана 
във водоснабдителната система.
(2) Анализът на пробите по ал. 1 се из­
вършва, както следва:
1. за водовземни съоръжения от подземни 
води – по микробиологични, химични и радио­
логични показатели, определени в Наредба 
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, пред­
назначена за питейно-битови цели;