Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 65

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
1. от повърхността на земята, площадката за
обслужване или пода на помещението, при ра-
боти, извършвани без изкачване по съоръже-
ния и конструкции—1,8 m;
2. при работи с изкачване по съоръжение и
конструкции—съответно на 0,5 m; 1,0 m; 1,8 m.
 (2) За откритите разпределителни уредби
за зоните с интензитет на електрическото поле
над 5 kV/m се съставя карта на полето.
(3) Преминаването, престояването и извър-
шването на работи в зони с интензитет на елек-
трическото поле до 5 kV/m не се ограничават и
не се изискват защитни мерки.
(4) Зоните с интензитет на електрическото
поле над 5 kV/m се означават с предупредител-
ни надписи, с посочване на максимално допус-
тимото време за престой в тях.
(5) Не се допуска работа в зони с интензи-
тет над 25 kV/m без използване на защитни
средства.
Чл. 543. (1) При работа в зона на влияние на
електрическо поле металните корпуси на ма-
шините и механизмите с гумени колела се зазе-
мяват чрез свързване към заземител.
(2) Пренасяне на дълги метални предмети
(шини, тръби и др.) в зона на влияние се извър-
шва от двама души, както следва:
1. под електропроводни линии с напрежение
220 kV и по-високо—само перпендикулярно на
проводниците;
2. в електрически уредби с напрежение 220 kV
и по-високо—след свързване с подходящ про-
водник към заземител.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  т р е т а
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
И ИЗПИТВАНИЯ.
РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТИ
Раздел I
Електрически измервания и изпитвания с пре-
носими уреди
Чл. 544. (1) За електрически измервания/
изпитвания в електрическите уредби и мрежи
се използват преносими уреди, одобрени за из-
ползване в Република България, съответства-
щи на електрическите параметри в мястото на
измерването/изпитването и съобразени с харак-
теристиките на средата по отношение на опас-
ност за поражение от електрически ток, пожар-
на и взривна опасност.
(2) Преносимите уреди се използват съоб-
разно инструкциите на техните производители.
(3) Изолацията на проводниците, с които
преносими уреди и измервателни трансформа-
тори се свързват към съответната верига, тряб-
ва да съответства на напрежението на верига-
та, а сечението на проводниците—на тока на
измерваната величина.
Чл. 545. Измерванията и изпитванията с пре-
носими уреди се извършват от две лица, едното
от които с четвърта квалификационна група:
1. при напрежение над 1000 V—с наряд;
2. при напрежение до 1000 V—без наряд.
Чл. 546. (1) Преносимите уреди се свързват
и разединяват при изключено напрежение на
измерваното съоръжение.
(2) Разрешава се във вторични вериги на
токови трансформатори свързването да се из-
вършва без изключване на напрежението, но
при предварително свързване накъсо (шунти-
ране) на веригите.
Чл. 547. Напреженов трансформатор се
включва към страната на високото напреже-
ние след свързване на схемата на страна ниско
напрежение. Лицето, което провежда измерва-
нето, използва предпазен щит, диелектрични
ръкавици и боти/изолационна поставка.
Чл. 548. Преносимите уреди се разполагат
така, че при отчитане на показанията им да бъде
изключена възможност за опасно приближава-
не до тоководещи части под напрежение.
Чл. 549. (1) Измервания с преносими уреди
се извършват така, че по време на измерването
да се избягва допиране до включени към схема-
та елементи.
(2) Елементите на измервателната/изпита-
телната схема са оградени и сигнализирани със
съответните табели и знаци за безопасност.
Чл. 550. (1) Измервания с токоизмервател-
ни клещи при напрежение над 1000 V се извър-
шват с наряд. Разрешава се оперативният пер-
сонал да извършва измерванията без наряд само
със записване в оперативния дневник.
(2) В уредби с напрежение до 1000 V измер-
вания с токоизмервателни клещи могат да се
извършват без наряд, от едно лице с трета ква-
лификационна група.
(3) Измерванията с токоизмервателни кле-
щи се извършват с предпазен щит за лице и
диелектрични ръкавици и боти. Допуска се из-
мерване без боти, когато работещият стои на
диелектрична пътека/килимче или изолацион-
на поставка.
(4) Преди измерване дръжките на клещите
се почистват/подсушават.
(5) Не се разрешава през време на измерва-
нето краищата на клещите, които захващат
проводника, шината или кабела, да се допират
до други части на уредбата.
(6) При хоризонтално разположени фази в
уредби за напрежение до 1000 V, преди да се
пристъпи към измерване, всяка фаза се ограж-
да с изолационна преграда.
Чл. 551. (1) Измерването с токоизмервател-
ни клещи по шини за напрежение до 1000 V се
извършва от пода. Допуска се, когато измерва-
нето не може да се извърши от пода, да се из-
ползва двураменна стълба, придържана при
измерването от второ лице.
(2) Измерването с токоизмервателни клещи
по стълбове на въздушни линии за напрежение
до 1000 V се извършва от две лица с трета ква-
лификационна група.
Чл. 552. (1) Измерването на съпротивление
на изолация с мегаомметър се извършва от
дежурния персонал, от персонала на електро-