Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
Чл. 43. (1) Операторът на електропреносната 
мрежа определя изискванията към производите-
лите, които влияят върху сигурността на работа 
на електроенергийната система и са необходими 
за изпълнение на защитния план и плана за 
възстановяване.
(2) Производителите на електроенергия от 
ТЕЦ, ГЕЦ и ГПЕЦ, с единична мощност на 
агрегатите над 25 MVA, са длъжни да приемат 
и изпълняват:
1. автоматично честотно отделяне и захран-
ване на собствените нужди;
2. автоматично честотно отделяне със захран-
ване на остров, ако операторът на електропре-
носната мрежа го изисква;
3. ресинхронизация към електроенергийната 
система след работа в островен режим;
4. автоматично бързо разтоварване при 
повишаване на честотата, ако операторът на 
електропреносната мрежа го изисква; 
5. участие в коридори за възстановяване след 
системна авария, ако операторът на електро­
преносната мрежа го изисква;
6. осигуряване на комуникационни връзки и 
обмен на информация в реално време с опера-
тора на електропреносната мрежа;
7. групово управление на възбуждането (ГУВ) 
по напрежение и реактивна мощност, ако опера-
торът на електропреносната мрежа го изисква.
(3) Производителите на електроенергия от 
ВЕЦ, с единична мощност на агрегатите над 
10 MVA, са длъжни да приемат и изпълняват:
1. пускане без външно захранване на собст-
вените нужди (черен старт), ако операторът на 
електропреносната мрежа го изисква;
2. работа в островен режим и ресинхронизация 
към електроенергийната система, ако операторът 
на електропреносната мрежа го изисква;
3. участие в коридори за възстановяване след 
системна авария, ако операторът на електро­
преносната мрежа го изисква;
4. осигуряване на комуникационни връзки и 
обмен на информация в реално време с опера-
тора на електропреносната мрежа;
5. автоматично бързо разтоварване при 
повишаване на честотата, ако операторът на 
електропреносната мрежа го изисква;
6. групово управление по активна мощност и 
честота, ако операторът на електропреносната 
мрежа го изисква;
7. групово управление по напрежение и ре-
активна мощност, ако операторът на електро­
преносната мрежа го изисква.
(4) Производителите на електроенергия от 
възобновяеми източници, присъединени към 
преносната и разпределителните мрежи, са 
длъжни да изпълняват следните технически и 
режимни изисквания:
1. ВИ са длъжни да предоставят и съгласуват 
с оператора на съответната електрическа мрежа, 
към която се присъединяват, техническите па-
раметри на основното електрооборудване, което 
възнамеряват да инсталират и присъединят към 
мрежата;
2. при присъединяване на ВИ към преносната 
мрежа повишаващите трансформатори трябва 
да могат да регулират напрежението под товар 
в диапазон, съгласуван с оператора на електро­
преносната мрежа;
3. не се допуска работа на ВИ в островен 
режим;
4. допустимата несиметрия на напреженията, 
предизвикана от ВИ в мястото на присъединява-
не, е: 2,0 % към преносната мрежа и 3,0 % към 
разпределителните мрежи;
5. допустимото внасяне на хармоници от ВИ 
в мястото на присъединяване е: THD ≤ 3 % към 
преносната мрежа и THD ≤ 8 % към разпреде-
лителните мрежи;
6. допустимите трептения (фликер), които 
може да внесе ВИ в мястото на присъединяване, 
са: Pst ≤ 0,8, Plt ≤ 0,6 към преносната мрежа и 
Pst ≤ 0,9, Plt ≤ 0,7 към разпределителните мрежи;
7. диапазонът на фактора на мощността на 
ВИ в мястото на присъединяване към елек-
трическата мрежа трябва да е най-малко 0,96 
(CAP)…1…0,94 (IND);
8. ВИ трябва да е оборудван с честотна защита, 
която да я изключва от електричес­ката мрежа 
при отклонение на честотата извън диапазона 
47,5 Hz…50,3 Hz, с времезакъснение 0,2 s;
9. не се допуска автоматична ресинхрониза-
ция на ВИ към преносната мрежа, след нейното 
автоматично изключване от честотна защита; 
такава синхронизация може да се осъществи 
само след разрешение на оператора на елек-
тропреносната мрежа;
10. ВИ трябва да участва в регулирането на 
напрежението в мястото на присъединяване към 
електрическата мрежа в съответствие с техниче-
ските си възможности и съгласно изискванията 
на оператора на съответната електрическа мрежа; 
когато ВИ е технически невъзможно да участва 
в регулирането на напрежението, е необходимо 
да монтира допълнителни компенсиращи ус-
тройства, регламентирани в договора за достъп 
с оператора на съответната електрическа мрежа;
11. качеството на произвежданата от ВИ елек-
трическа енергия трябва да отговаря на БДС IEC 
61000-2-2 и БДС EN 50160; когато произведената 
електрическа енергия не отговаря на критериите 
за качество, операторът на съответната мрежа 
има право да прекрати достъпа на съответния 
производител до електрическата мрежа; опера-
торът на мрежата не дължи компенсации на ВИ 
в този случай;
12. при понижена пропускателна способност 
на електрическата мрежа и опасност от повреди 
операторът на съответната мрежа има право да 
ограничава генерацията на ВИ, включително 
изключване от електрическата мрежа; операто-
рът на мрежата не дължи компенсации на ВИ 
в този случай; при поискване от ВИ операторът 
на съответната електрическа мрежа представя 
информация за причините, довели до ограниче-
ния в генерацията на ВИ;
13. при невъзможност за поддържане на ба-
ланса между производство и потребление в ЕЕС 
(критичен баланс от значително намаляване на 
електропотреблението) операторът на преносната