Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
вено осветление при спазване изискванията на
съответните норми и стандарти за електричес-
ки инсталации и уредби.
(2) В отоплителните котелни освен инстала-
цията за основно електрическо осветление в
нормално изпълнение се предвиждат и елект-
рически лампи с арматура във взривозащитно
изпълнение, със самостоятелно електрозахран-
ване и с прекъсвачи и предпазители, изнесени
извън помещението на котелното.
Чл. 105. (1) При монтиране на газовите уре-
ди се спазват техническите спецификации и
инструкции на производителя.
(2) Газовите уреди се монтират на разстояние
най-малко 0,4 m от леснозапалими материали.
(3) Разстоянието по ал. 2 може да бъде нама-
лено, като се вземат предпазни мерки, осигуря-
ващи при номинална мощност на уреда повърх-
ностна температура на леснозапалимите мате-
риали не по-висока от 85 °С.
Чл. 106. (1) Газови инсталации с отоплител-
ните уреди с излъчваща повърхност, ползващи
въздух за горене от помещението, се проекти-
рат в помещения с обем най-малко 10 m3/kW
инсталирана мощност.
(2) Необходимият въздух за горене се подава
през външни отвори, които се разполагат под
нивото на уредите.
(3) Отоплителни уреди с излъчваща повърх-
ност тип С1, С3, С4 и С5 се монтират при спазва-
не на предписаните от производителя изисква-
ния за минимална височина на монтиране и за
разстояния до околните предмети.
Раздел V
Съоръжения на промишлените газови
инсталации
Чл. 107. (1) Газорегулаторните и/или газоиз-
мервателните пунктове са съоръжения за регули-
ране или измерване и регулиране налягането на
природния газ с оглед осигуряване на безопасна
експлоатация и работа на автоматичен режим.
(2) Съществуващите ГРП с входящо наляга-
не до 0,6 MPa включително, изградени до вли-
зането в сила на наредбата, се приравняват към
ГРП с входящо налягане до 0,5 MРa.
Чл. 108. (1) Газорегулаторните и/или газо-
измервателните пунктове с входящо наляга-
не до 0,5 MPa включително се проектират,
както следва:
1. на открито;
2. непосредствено при потребителите на газ;
3. в покрити пространства;
4. в шахти, ниши или шкафове.
(2) Допуска се разполагане на ГРП с входя-
що налягане над 0,5 MPa непосредствено в про-
изводствени помещения или в пристройки към
тях в случаите, когато технологията изисква
подаване на газ с налягане над 0,5 MPa.
(3) Допуска се ГРП или части от тях (крано-
ве и филтри) да се монтират на оградени откри-
ти площадки на територията на производстве-
ни обекти, когато климатичните условия поз-
воляват нормалното им функциониране.
(4) Пристройките към сгради или помеще-
нията, в които се монтират ГРП, се категори-
зират като производства от категория А съг-
ласно нормите за пожарна безопасност. Подо-
вете на помещенията се проектират негорими
и неискрообразуващи. Помещенията се проек-
тират с врати, необразуващи искри и отваря-
щи се навън.
(5) Сградите към ГРП се предвиждат със
самостоятелен изход и с лек покрив, отделени
с плътна негорима и газонепроницаема стена.
(6) В разделителните стени към ГРП не се
допуска полагане на димоотводи и вентилаци-
онни канали.
(7) При необходимост ГРП се съоръжават с
мълниезащитна и заземителна инсталация.
Чл. 109. (1) Газорегулаторните пунктове се
проектират на разстояние, което осигурява за-
щитата им от недопустимо загряване от газови
съоръжения и уреди, излъчващи топлина, от
искри и от открит пламък.
(2) В работното помещение и в непосредст-
вена близост до ГРП не се допуска монтиране
на съоръжения, които не са свързани с работа-
та на ГРП.
(3) Допуска се от ГРП да се подава газ към
агрегати, разположени в други помещения на
същата сграда.
Чл. 110. (1) В ГРП в зависимост от клима-
тичните условия и конструкцията на предвиде-
ните уреди и КИП се проектира отопление.
(2) При водно отопление отоплителният
котел се разполага в изолирано помещение със
самостоятелен изход, отделено от технологич-
ните и другите помещения с плътни, газоне-
проницаеми стени и с граница на огнеустойчи-
вост най-малко 150 min.
Чл. 111. Когато спирането на притока на
газ може да доведе до технологични загуби
(например в стъкларски пещи и други топилни
пещи), се допуска на газовите горивни уредби,
които работят на непрекъснат режим, вместо
предпазно-спирателни вентили да се монтира
сигнална инсталация, показваща изменението
на налягането на природния газ над допусти-
мите граници.
Чл. 112. (1) Не се допуска ГРП да преграж-
дат входовете на помещения, като покрай тях
се осигурява проход с широчина най-малко 1 m.
(2) В разделителните стени към ГРП не се
допуска проектиране на димоотводи и вентила-
ционни канали.
Чл. 113. (1) Газорегулаторните пунктове
шкафово изпълнение се монтират върху него-
рими основи или негорими стени.
(2) Шкафовете на ГРП се изработват от не-
горими материали и с вентилационни отвори в
горната и долната част на шкафа. Мястото на
шкафа се избира така, че да е удобно за ремонт
и обслужване.
(3) Площта на вентилационните отвори в
горната и долната част на ГРП е най малко 10
на сто от площта на дъното, съответно от площта
на тавана на шкафа.