Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
него мерки, включително изключване на съо-
ръжение/съоръжения, след което незабавно
уведомява висшестоящия оперативен и ръко-
воден персонал. 
Чл. 229. (1) Дежурният персонал еднолично
взема решенията за ликвидиране на авария
независимо от присъствието на лице от висше-
стоящия технически персонал, като носи пълна
отговорност за действията си.
(2) Ръководител от висшестоящия опера-
тивен или технически персонал има право да
отстрани лице от оперативния персонал от ръ-
ководството по ликвидиране на аварията, да
възложи на друго лице от оперативния персо-
нал или сам да поеме ръководството, ако дей-
ствията на отстраненото лице са опасни или
неправилни.
(3) Отговорността за по-нататъшния ход на
ликвидиране на аварията се носи от лицето,
наредило отстраняване на дежурния, и от лице-
то, приело оперативното дежурство по ал. 2.
(4) Замяната на дежурния се оформя в опе-
ративния дневник по реда за предаване и прие-
мане на смяна, като се записват фамилията и
длъжността на лицето, разпоредило замяната.
Раздел II
Ред за предаване и приемане на дежурство в
смяна
Чл. 230. Редът за предаване и приемане на
дежурство в смяна се определя с вътрешна ин-
струкция, утвърдена от работодателя.
Чл. 231. Предаващият дежурството в смяна-
та е длъжен да запознае приемащия със състо-
янието и режима на работа на основните съоръ-
жения, с направените изменения в нормалната
схема на работа, в схемите за управление, защи-
ти, контрол и сигнализация, както и за:
1. изведените съоръжения за ремонт и съо-
ръженията, оставени в оперативен резерв;
2. съоръженията с отклонение в режима на
работа, които трябва да се наблюдават с пови-
шено внимание;
3. възникналите извънредни обстоятелства
по време на дежурството.
Чл. 232. Приемащият дежурство в смяна е
длъжен:
1. да обходи уредбите и съоръженията преди
застъпване на дежурство;
2. да се запознае със записите в различните
дневници, направени от предшестващите дежур-
ни и от ръководния персонал, и с нарядите/на-
режданията, по които се извършват работи;
3. да провери и приеме: ключовете от поме-
щенията, ключовете за деблокиране на елек-
тромагнитните блокировки, инструкциите,
дневниците и ведомостите;
4. да запише в оперативния дневник състоя-
нието на съоръженията;
5. да съобщи на висшестоящия дежурен за
встъпване в дежурство и нередностите, забеля-
зани при приемане на смяната.
Чл. 233. (1) Предаването и приемането на
дежурство в смяна се оформя в оперативния
дневник с подписите на двамата дежурни.
(2) Забранява се предаване на дежурство
по време на възникнала авария, както и по
време на извършване на превключвания или
операции за въвеждане/извеждане на основ-
ни съоръжения.
(3) Новопристигналият дежурен персонал е
под разпореждането на лицето, което ръководи
ликвидирането на аварията или извършването
на превключванията.
Чл. 234. Забранява се напускане на дежур-
ство в смяна без предаване на дежурството на
следващия по график дежурен, независимо от
това, дали съоръженията се намират в работа
или резерв.
Раздел III
Извършване на обходи и прегледи
Чл. 235. (1) Оперативният персонал е длъ-
жен по време на дежурство в смяната да извър-
шва периодично обходи и прегледи на съоръ-
женията по предварително определен маршрут.
(2) Периодичността на обходите и обемът
на прегледите се определят с вътрешна инст-
рукция за работното място, като се вземат под
внимание видът и състоянието на съоръжени-
ята, условията и средата, при които работят, и
други фактори.
 (3) За обходите се прави запис в оператив-
ния дневник с отбелязване часа на започване и
завършване на обхода.
Чл. 236. (1) Едноличен преглед на електри-
чески уредби с напрежение над 1000 V могат да
извършват лица от оперативния/оперативно-
ремонтния персонал с четвърта квалификаци-
онна група и ръководният технически персонал
с пета квалификационна група.
(2) За лицата от ръководния техническия
персонал, на който е разрешен едноличен
преглед, се изготвя списък, одобрен от рабо-
тодателя.
Чл. 237. (1) При едноличен преглед в елек-
трически уредби с напрежение над 1000 V се
забранява:
1. извършване на каквито и да било работи;
2. сваляне на предпазни ограждения и пре-
дупредителни табели;
3. влизане в килии (клетки, полета).
(2) Огледът на съоръжения, апарати и шин-
на система се извършва вън от килията (клет-
ката, полето), пред предпазната преграда.
(3) По изключение се разрешава оглед с
влизане в килия (клетка, поле) от едно лице,
когато:
1. долните фланци на изолаторите на шини/
съоръжение се намират на разстояние не по-
малко от 2,5 m от пода;
2. неоградените тоководещи части над про-
ход са разположени от пода на разстояние не
по-малко от 2,75 m за напрежение до 35 kV вкл.