Държавен вестник, бр. 26, 2019 г., стр. 109

БРОЙ  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
менниците, подмяна на агрегатите, промени 
в съоръженията, ремонти и реконструкции.
Чл. 26. (1) Оценката на състоянието на 
средствата за измерване, контрол и автома­
тично регулиране включва идентификация 
на наличността и състоянието на датчиците, 
системите за измерване, контрол и автоматич­
но регулиране, отнасящи се до енергийните 
характеристики на климатичната инсталация. 
(2) Оценката включва и информация за: 
1. съответствието на разположението на 
датчиците с проектното решение;
2. функцията на контролерите;
3. настройката на контролерите.
Чл. 27. Оценката на енергийните харак­
теристики на климатичната инсталация 
включва: 
1. оценка на възможностите на инста­
лацията да изпълнява функционалното си 
предназначение;
2. оценка на коефициента на полезно 
действие (коефициента на трансформация, 
хладилния коефициент) на генератора на студ/
топлина според вида му при изчислителни 
условия;
3. оценка на ефективността на системата 
за оползотворяване на топлината на отрабо­
тения въздух;
4. определяне на специфичния годишен 
разход на енергия за охлаждане и съответ­
ствието с проектните данни за единица площ 
на охлаждания обем;
5. определяне на специфичния годишен 
разход на енергия за вентилаторите за единица 
площ на охлаждания обем;
6. оценка на сезонната ефективност на 
инсталацията.
Чл. 28. Резултатите от проверката на кли­
матичната инсталация се отразяват в доклад 
по образец съгласно приложение № 4. 
Г л а в а  ч е т в ъ р т а 
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОП­
ЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ВОДОГРЕЙНИ 
КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 
В СГРАДИ
Чл. 29. (1) Собствениците на отоплителни 
инсталации с водогрейни котли по чл. 4 и на 
климатични инсталации по чл. 20 подават в 
териториалните звена на АУЕР декларация 
по образец, утвърден от изпълнителния ди­
ректор на АУЕР. 
(2) Декларацията се подава еднократно в 
срока по чл. 52, ал. 2 от ЗЕЕ.
Чл. 30. (1) Първата проверка на инстали­
рани водогрейни котли в нови сгради се из­
вършва в обхвата на обследването за енергийна 
ефективност на сградата след въвеждането є 
в експлоатация. 
(2) Срокът за извършване на следваща 
проверка започва да тече от датата на из­
вършване на проверката, посочена в доклада 
за извършената проверка.
Чл. 31. (1) Задължителната периодична 
проверка за енергийна ефективност на отоп­
лителни инсталации с водогрейни котли в 
експлоатация се извършва веднъж на: 
1. всеки 6 години – за отоплителни инста­
лации с водогрейни котли на природен газ с 
единична номинална мощност над 20 kW до 
100 kW включително; 
2. всеки 4 години – за отоплителни инста­
лации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност над 
20 kW до 100 kW включително, и на природен 
газ с единична номинална мощност над 100 kW; 
3. всеки 2 години – за отоплителни ин­
сталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощност 
над 100 kW. 
(2) Задължителната периодична проверка 
за енергийна ефективност на климатични ин­
сталации в експлоатация се извършва веднъж 
на всеки 4 години.
Чл. 32. (1) Собствениците на отоплител­
ни инсталации с водогрейни котли и/или на 
климатични инсталации възлагат с договор 
извършването на проверката за енергийна 
ефективност на лицата по чл. 3. 
(2) Договорът по ал. 1 може да бъде част 
от договор за извършване на обследване за 
енергийна ефективност/сертифициране на 
сградата.
Чл. 33. (1) Докладът с резултатите от из­
вършена проверка се приема с протокол от 
собственика на отоплителни инсталации с 
водогрейни котли и/или климатичната ин­
сталация или упълномощено от него лице в 
срок до 30 дни от депозирането му. 
(2) В 14-дневен срок от датата на приемане 
на доклада собственикът предоставя в АУЕР 
заверено копие на доклада на хартиен и на 
магнитен/оптичен носител и заверено копие 
на протокола по ал. 1.
Г л а в а  п е т а 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕТО
НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕС­
ТЯВАНИЯ
Чл. 34. Оценката за постигнати енергийни 
спестявания, изготвена при условията и по 
реда на тази наредба има за цел да удостовери 
количеството спестена енергия в резултат на 
изпълнени мерки за повишаване на енергийна­
та ефективност на отоплителни инсталации с 
водогрейни котли и климатични инсталации.
Чл. 35. (1) Оценката за постигнати енер­
гийни спестявания по чл. 34 се извършва от 
лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и/или чл. 59, ал. 1 
от ЗЕЕ. 
(2) Оценката по ал. 1 се изготвя за всички 
въведени мерки и съответстващите им срокове 
на действие.