Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
§ 277. В чл. 611 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. станции за зареждане на автомобили, 
задвижвани с гориво водород;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. комплексни автоснабдителни станции 
с повече от един вид гориво по т. 1, 2, 3 и 4.“
§ 278. В чл. 612 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Когато автоснабдителните станции са про­
ектирани с ограда, тя се предвижда от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. В ал. 3 след думите „на територията“ се 
добавя „и извън територията“.
3. В ал. 4 думите „застроена площ между 
брандмауерите“ се заменят с „площ на сградата 
или пожарния сектор“.
4. В ал. 5 думите „застроената площ между 
брандмауерите“ се заменят с „площта на сградата 
или пожарния сектор“.
5. В ал. 6 думите „клас по“ се заменят с 
„подклас на“, а думите „от клас“ се заменят с 
„от подкласове“.
§ 279. Член 615 се изменя така:
„Чл. 615. На територията на автоснабдителните 
станции електрическото оборудване на външните 
съоръжения, които не попадат в местата от трета 
група „Експлозивна опасност“ съгласно чл. 268, 
но са разположени на разстояние, по-малко от 
10 m, от резервоарите, отдушните тръби, шахтите 
за отработени масла, съоръженията за пълнене на 
резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с 
пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, 
компресорния модул за природен газ, колонките 
за зареждане на МПС, площадките за стацио­
ниране на мобилна платформа с газобутилкова 
инсталация за природен газ и изпускателните 
тръби от предпазната арматура, се предвижда с 
минимална степен на защита IР-44.“
§ 280. В чл. 616 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
след думата „електрозахранването“ се добавя 
„на колонките за зареждане на МПС с горива“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За аварийно изключване на електрозах­
ранването на зарядните точки за електрически 
превозни средства на територията на автоснабди­
телната станция се предвижда стоп-бутон, който 
се разполага на видно място до офис-касата.“
§ 281. Създават се чл. 617а и 617б:
„Чл. 617а. (1) Паркоместата на територията 
на автоснабдителната станция се проектират на 
разстояние не по-малко от 5 m от резервоарите, 
отдушните тръби, шахтите за отработени мас­
ла, съоръженията за пълнене на резервоарите, 
пунк­товете за пълнене на бутилки с пропан-
бутан, бутилковата група за природен газ, 
компресорния модул за природен газ, колонките 
за зареждане на МПС, площадките за стацио­
ниране на мобилна платформа с газобутилкова 
инсталация за природен газ и изпускателните 
тръби от предпазната арматура.
(2) Паркоместата на територията на авто­
снабдителната станция, които са оборудвани със 
зарядни точки за електрически превозни средства, 
се проектират при спазване на изискванията на 
ал. 1 и на следните изисквания:
1. разстоянието от паркомястото до места от 
трета група „Експлозивна опасност“ съгласно 
чл. 268 е не по-малко от 5 m;
№ 
по
ред
Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията
Минимални 
разстояния, m
1
2
3
11. Въздушни електропроводи
10 m от краен 
проводник
12. Автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици
20
13. Трамвайни и тролейбусни линии
30
14. Железопътни линии:
а) за редовно движение
б) маневрени и вътрешнозаводски
50
30
15. Шахти на подземни комуникации
10
16. Ограда на склада
4
“
§ 276. В чл. 607 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „документи“ се заменя с „актове“.
2. В таблица 65 текстът на номер по ред 4 се изменя така:
„
4.
Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1:
а) със степен на огнеустойчивост I, II и III
б) със степен на огнеустойчивост IV и V и от пожаронезащитени стоманени кон­
струкции
30
50
20
40
“