Държавен вестник, бр. 12, 2006 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  12
 25. Резервният трансформатор се закрепва на
подходящ стълб посредством специален хамут на
такава височина, че разстоянието от долния фла-
нец на високоволтовите изолатори до земята да е
най-малко 2,5 m.
26. Допуска се поставянето на резервния тран-
сформатор на земята, като задължително се зазе-
мява неговият корпус. Трансформаторът се ограж-
да с въже и се поставят предупредителни табели.
Разстоянието от трансформатора до ограждението
е най-малко 2 m. През цялото време на работа око-
ло трансформатора се осигурява наблюдаващ с не
по-ниска от трета квалификационна група.
27. Резервният трансформатор се свързва към
проводниците на електропровода в следния ред:
27.1. корпусът на трансформатора се заземява
към заземителната клема на стълба или към спе-
циалния заземител;
27.2. свързват се проводниците от ниската стра-
на на трансформатора към съответните клеми в
капселованата кабелна кутия;
27.3. свързват се проводниците от страна висо-
ко напрежение на трансформатора към електро-
провода.
28. Резервният трансформатор се изключва в
обратна последователност.
29. Резервният трансформатор се свързва към
електропровода посредством високоволтови
проводници, прикачени към специална изолирана
щанга с високоволтови предпазители и към изво-
дите на трансформатора.
30. Свързването на нисковолтовите изводи на
резервния трансформатор в капселованата кутия се
изпълнява с гъвкав проводник. Операцията се из-
вършва с диелектрически ръкавици, предпазни очи-
ла, каска и инструменти с изолирани ръкохватки.
31. За избягване на обратната трансформация
(подаване на обратно напрежение) проводниците
от основния трансформатор се откачват в капсело-
ваните кутии.
32. Забранено е качването на стълба, на който ще
се работи, докато захранването на сигналната точка
не бъде прехвърлено на резервния трансформатор,
разединителите от двете страни не бъдат изключе-
ни и не бъдат поставени преносими заземления.
33. Забранена е работата с резервния трансфор-
матор при недостатъчна осветеност на работното
място, при мълнии, мъгла, дъжд, мокър снеговалеж.
Приложение № 10
към чл. 307, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и
здраве при монтаж на контактна мрежа
1. Преди да се пристъпи към направа на изкопи
за стълбовете в места, където има подземни съоръ-
жения (кабели, тръбопроводи и др.), предварител-
но се извършва писмено съгласуване със собстве-
ниците на тези съоръжения. Изкопните работи на
дълбочина, по-голяма от 0,5 m, се извършват с на-
ряд, с повишено внимание, в присъствие на отго-
ворния изпълнител (ръководителя на работата).
2. Ако по време на работа се открият подземни
съоръжения, за които не са получени сведения, ра-
ботата се преустановява и се уведомяват собстве-
ниците на тези съоръжения.
3. При ръчно изкопаване на изкопи в места със
слаби почви стените им се укрепват, за да се пре-
дотвратят срутвания.
3.1. Забранено е свалянето на пластове чрез под-
копаване.
3.2. При направа на изкопи в силно наклонени
терени се вземат мерки против свличане на земни
пластове, камъни и др.
3.3. Изкопите се обезопасяват с предпазни огра-
ди или покрития.
4. При работа по смяна на детайли от стълба се
вземат мерки, изключващи възможността за пада-
не или изместване на стълба по време на работа
(чрез подпори, обтяжки, автопневматични устройс-
тва с работна площадка и други поддържащи уст-
ройства).
5. За изправянето и свалянето на стълба се из-
ползват подемни или теглителни механизми и прис-
пособления. За да се избегне отклонение и падане
на стълба настрани, се осигурява укрепването му с
обтяжки.
6. При изправяне или подменяне на специални
стълбове, при пресичането на електропроводи или
в сложни условия (коридора между два електроп-
ровода, намиращи се под напрежение) отговорни-
ят изпълнител присъства непрекъснато.
7. При изправяне на стоманорешетъчен стълб в
зоната на влиянието на действащ електропровод той
се заземява с преносим заземител, който се поставя
за цялото време на изправяне на стълба върху фун-
дамента и остава дотогава, докато към стълба не
бъде присъединен постоянният заземител.
8. Проводниците на контактната мрежа се раз-
виват и анкероват само с “прозорец”, като за опре-
делено време се преустановява движението на вла-
ковете и возилата. Работите се извършват със спе-
циално композиран монтажен влак.
9. Преди натоварването и закрепването им ба-
рабаните внимателно се оглеждат и се подготвят
за развиване, всички неравности се отстраняват,
изваждат се или се набиват подаващите се пирони.
Втулките на барабаните се проверяват преди
закрепването с оглед осигуряването на нормално и
гладко въртене на барабаните.
10. Преди развиването на контактния провод-
ник или на носещото въже от барабана се проверя-
ва дали краищата на оста на барабана лежат пра-
вилно на стойката върху платформата за развива-
не и дали са застопорени.
11. Преди потегляне на монтажния влак за раз-
виване на контактния проводник или на носещото
въже ръководителят на работата проверява
състоянието на спирачните устройства на разка-
тъчната стойка.
12. При работа монтажният влак се движи само
по указание на ръководителя със скорост не по-
голяма от 5 km/h.
13. Забранено е извършването на работа по раз-
виване на проводник или въже от монтажен влак
при липса на видимост или сигурна връзка между
ръководителя на работата и машиниста.
14. Забранено е работенето извън оградите на
платформите без използването на предпазен колан.
15. Работниците, обслужващи барабанните спи-
рачки, застават настрана от развиващите се бара-
бани и зад тях.
16. Забранено е при развиването на проводни-
ците работниците да стоят вътре в ъгъла, образу-
ван между тегления проводник и стойката, пред
развиващия се барабан, както и под развиващия се
проводник и стойката.