Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
мрежи. Сигналната лента се полага на дълбо-
чина, равна на половината разстояние между
повърхността на терена и кабела.
Чл. 72. (1) Сигналната лента е изработена
от еластична пластмаса, позволяваща удължа-
ване до скъсване не по-малко от 300 %, с жълт
цвят и широчина в зависимост от широчината
на изкопа, но не по-малка от 0,08 m.
(2) Материалът на лентата є осигурява жи-
вот не по-кратък от времето на експлоатация
на съобщителния кабел.
(3) При полагане на оптичен кабел без ме-
тални елементи по дължината на лентата мо-
гат да бъдат интегрирани метални елементи.
Чл. 73. Върху сигналната лента през 1 m се
поставя надпис “ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН
КАБЕЛ” или “ВНИМАНИЕ СЪОБЩИТЕЛЕН
КАБЕЛ” с височина на буквите 0,05 метра.
Г л а в а  с е д м а
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
МРЕЖИТЕ
Чл. 74. При проектиране и изграждане на
мрежи се спазват изискванията на Правилника
по безопасността на труда при работа по въз-
душни и кабелни съобщителни линии и мрежи
(Д-06-001, С., 1997 г.) и Правилника за безопас-
ност при работа в електрически уредби на елек-
трически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.).
Чл. 75. (1) За защита срещу опасностите за
въздушните мрежи, породени от прехвърляне
на опасни напрежения в тях от електропроводи
ниско или високо напрежение, от съоръжения,
захранвани с мрежово напрежение 380/220 V,
както и за защита срещу опасностите, породе-
ни от преки попадения на мълнии или от вто-
рични явления, свързани с мълниите, в мрежи-
те се прилагат мерки за мълниезащита, заземя-
ване и изравняване на потенциалите между
външния проводник на кабела и странични (чуж-
ди) за мрежата токопроводими елементи, ос-
вен ако не е указано, че не са занулени.
(2) При изграждане, поддържане и използва-
не на кабелни разпределителни системи за ра-
дио- и телевизионни сигнали се спазват изисква-
нията на: БДС EN 50 083-1:2000+А1+А2 “Систе-
ми кабелни разпределителни за радио-, телеви-
зионни и мултимедийни интерактивни сигнали.
Част 1: Изисквания за безопасност”, БДС EN 50
083-2:2002 “Кабелни разпределителни мрежи за
телевизионни сигнали, радиосигнали и интерак-
тивни услуги. Част 2: Електромагнитна съвмес-
тимост на устройствата”, БДС EN 50 083-7:2000
“Системи кабелни разпределителни за радио- и
телевизионни сигнали. Част 7: Изисквания към
системата” и на БДС EN 50083-8:2001 “Мрежи
кабелни разпределителни за телевизионни сиг-
нали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част
8: Електромагнитна съвместимост на мрежите”.
Чл. 76. (1) Мрежите, изграждани с коакси-
ални кабели, се проектират и изпълняват така,
че да се изключва възможността за възникване
на опасно напрежение върху външния провод-
ник на който и да е коаксиален кабел или на
достъпна за допир токопроводима част на кое-
то и да е устройство, включително пасивните
елементи.
(2) Металната екранировка на съобщител-
ните кабели се заземява съгласно изисквания-
та на БДС 1149-89 “Заземявания в съобщител-
ни обекти. Терминология. Технически изиск-
вания. Правила за изпълнение. Норми за съп-
ротивление. Електрически измервания”.
(3) Съпротивлението на заземяване (общо-
то съпротивление на заземителната уредба и
заземителния проводник до защитната клема
на заземяваното съоръжение) се измерва:
1. при въвеждане на заземителната уредба в
експлоатация;
2. ежегодно за периода на експлоатация на
мрежата.
Чл. 77. При работа с оптични линии се спаз-
ват изискванията на Наредба № 9 от 1985 г. за
санитарните правила при работа с лазери (ДВ,
бр. 95 от 1985 г.) и на Правилника по безопас-
ността на труда при работа по въздушни и ка-
белни съобщителни линии и мрежи (1997 г.).
Чл. 78. (1) Всички активни елементи на мре-
жата се монтират в специален шкаф или в херме-
тизирана кутия, разположена в кабелна шахта.
(2) Активните елементи, монтирани в шах-
та, тунел или колектор, се захранват само дис-
танционно с напрежение до 65 V и са със степен
на защита най-малко IР 68.
(3) Активните елементи с дистанционно зах-
ранване, монтирани в шкаф, са със степен на
защита най-малко IР 64.
(4) Активните елементи с мрежово захран-
ване, монтирани в шкаф, са със степен на защи-
та най-малко IP 2X.
Чл. 79. (1) Шкафовете за активните елемен-
ти на мрежата се разполагат на подходящи места
в сградата или на тротоара непосредствено до
фасадата на сградата, така че да не нарушават
естетичния вид на улицата и да не пречат на
движението.
(2) Блоковете за дистанционно захранване
на активните елементи се монтират в самосто-
ятелно отделение на шкафа.
Чл. 80. Активните елементи с дистанционно
захранване с променливо напрежение до 65 V
отговарят на клас II за защита срещу пораже-
ния от електрически ток. Активните елементи,
които са с метален корпус, са снабдени със за-
земителна клема.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Кабелни далекосъобщителни мрежи” са
кабелните мрежи за предоставяне на фиксира-
на гласова телефонна услуга и/или пренос на
данни, за пренос на радиосигнали и/или телеви-
зионни сигнали, и/или за предоставяне на услу-
гата “достъп до Интернет”.