Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 37

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
янно включени разрядни съпротивления, а с
автоматично присъединяване на последните в
момента на изключване на кондензаторите.
(2) Когато за секциониране на кондензатор-
ните батерии се използват комутационни апа-
рати за изключване на отделните им секции под
напрежение, на всяка секция се монтират ком-
плект разрядни съпротивления.
(3) Не се изисква външни разрядни съпро-
тивления за кондензатори с вградени разрядни
съпротивления.
Чл. 316. (1) Забранява се включването и из-
ключването на кондензаторни уредби за напре-
жение над 1000 V посредством разединители.
(2) Всички операции по включването и из-
ключването на кондензаторните батерии се из-
вършват в съответствие с изискванията на на-
редбата и на нормативните актове по безопас-
ност и здраве на труда при експлоатацията на
електрически уредби и съоръжения.
(3) Преди изключване на кондензаторната
уредба чрез външен оглед се установява из-
правността на разрядното устройство.
Чл. 317. Забранява се извършването на как-
вито и да е работи, при които е възможно допи-
ране до тоководещи части на изключена кон-
дензаторна уредба, включително контролно
разреждане на кондензаторите, независимо от
наличието на общи разрядни съпротивления
към кондензаторната батерия, до изпълнение-
то на общите изисквания за безопасност и здра-
ве при работа.
Чл. 318. (1) Контролно разреждане на кон-
дензаторите се извършва с метален прът, здра-
во закрепен към изолираща щанга.
(2) Изолационните и защитните качества на
щангата са еднакви с качествата на щангите за
оперативни превключвания в уредбите със съ-
щото номинално напрежение, каквото е напре-
жението на кондензаторната уредба.
Чл. 319. Допуска се номиналният ток на сто-
пяемите вложки на предпазителите, защитава-
щи отделни кондензатори, части от батерията
или цяла кондензаторна батерия, да е до 160 %
от номиналните токове на съответните защи-
тавани кондензатори, части от батерията или
цялата батерия.
Чл. 320. Допуска се настройката по ток на
максималнотоковото реле или на автоматич-
ния прекъсвач да е до 130 % от номиналния ток
на кондензаторната уредба. Препоръчва се из-
ползваните електрически съоръжения за включ-
ване и изключване на кондензаторните бате-
рии да бъдат предназначени за капацитивен ток.
 Чл. 321. Изгорелите или неизправните пред-
пазители се подменят при изключена конден-
заторна батерия и след контролно разреждане
на всички кондензатори на батерията с разреж-
даща щанга.
Чл. 322. (1) При индивидуална защита кон-
тролното разреждане се извършва чрез после-
дователно свързване накъсо на изводите на
всеки кондензатор от батерията.
(2) При групова защита се извършва разреж-
дане на всяка група кондензатори, а при една
обща защита се свързват накъсо общите шини
на батерията.
Чл. 323. (1) При повторно автоматично из-
ключване на кондензаторната уредба включ-
ване на кондензаторите се разрешава само след
отстраняване на причината, предизвикала из-
ключването.
(2) Повторно включване на кондензаторна
батерия за напрежение 660 V и по-ниско се до-
пуска след не по-малко от 5 min и при условие,
че остатъчното напрежение на батерията е не
по-високо от 50 V.
Чл. 324. (1) Огледите без изключване на
кондензаторните уредби с напрежение до и над
1000 V се извършват с периодичност, установе-
на от местни инструкции, но най-малко:
1. един път на месец—за уредби с мощност
под 500 kVAr;
2. един път на 10 дни—за уредби с мощност
над 500 kVAr.
(2) По време на огледа на кондензаторната
уредба се проверяват:
1. изправността на предпазните огради, със-
тоянието на ключалките, липсата на странич-
ни предмети;
2. липсата на прах, замърсявания, пукнати-
ни в изолаторите;
3. температурата на околния въздух;
4. липсата на подувания на стените на корпу-
сите на кондензаторите и следи от изтичане на
кондензаторно масло; наличието на маслени
петна не може да бъде причина за снемане от
експлоатация на тези кондензатори;
5. целостта на стопяемите вложки (чрез вън-
шен оглед на предпазителите от открит тип);
6. стойността на тока и равномерността на
натоварването на отделните фази на конденза-
торната батерия;
7. стойността на напрежението на шините
на кондензаторната уредба или на шините на
най-близкото разпределително устройство;
8. изправността на веригата на устройството
за разреждане;
9. изправността на всички контакти на токо-
водещите шини, заземяването, разединители-
те, прекъсвачите и др.;
10. наличието и изправността на блокиров-
ките за безопасност;
11. наличието и качеството на защитните
средства—разрядна щанга, диелектрични ръка-
вици и др. и на противопожарните уреди и съо-
ръжения.
Чл. 325. (1) Извънредни огледи на конденза-
торните уредби се правят при появяването на
разряди, шум в кондензаторите, при повишава-
не на напрежението на клемите или температу-
рата на околния въздух до максимално допус-
тимите и при други ненормални явления в ра-
ботата на батерията.
(2) Всички огледи и откритите по време на
огледите неизправности в кондензаторните бате-
рии се отбелязват в експлоатационния дневник.