Държавен вестник, бр. 78, 2021 г., стр. 13

БРОЙ  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  13  
пунктове за управление. За помещенията за 
съхранение за пожарогасителни средства на 
стационарни газови пожарогасителни системи 
се прилага следното:
.1 помещението за съхранение не трябва 
да се използва за други цели;
.2 когато помещението за съхранение се 
намира под палубата, то е разположено на не 
повече от една палуба под откритата палуба и 
има директен достъп по стълба или подвижна 
стълба от откритата палуба;
.3 помещенията са с ефективно проветре­
ние; помещенията, които са разположени под 
палубата или помещенията, до които няма 
достъп откъм откритата палуба, се оборудват с 
механична вентилационна система, пригодена 
да изсмуква замърсения въздух от дъното на 
помещението с капацитет, който осигурява 
най-малко 6 въздухообмена на час; и
.4 вратите за достъп се отварят навън, като 
вертикалните прегради и палубите с врати 
и други средства за затваряне на отворите в 
тях, които съставляват границите между тези 
помещения и прилежащите към тях затворени 
помещения, са газонепроницаеми.“
94. В края на параграф 7.7.4 се добавя 
следният текст:
„Всеки преносим пожарогасител:
.1 не надвишава 23 kg обща маса;
.2 има капацитет от най-малко 5 kg, ако е 
видът с прахообразен или въглероден двуокис;
.3 има вместимост от поне 9 l, ако е пенен;
.4 се проверява ежегодно;
.5 е снабден със знак, указващ датата, на 
която е извършен последният преглед;
.6 се подлага на изпитване на хидравлично­
то налягане (цилиндри и бутилки за гориво) 
на всеки 10 години;
.7 не се поставя в жилищни помещения, 
ако е от вида с въглероден двуокис;
.8 ако се намира в пунктовете за управ­
ление и в другите помещения, в които има 
електрическо или електронно оборудване или 
съоръжения, необходими за безопасността на 
плавателния съд, е с пожарогасителни агенти, 
които не са нито проводници на ток, нито са 
вредни за оборудването или съоръженията;
.9 следва да бъде готов за употреба и раз­
положен на лесно видими места, така че до 
него да има бърз и лесен достъп по всяко 
време в случай на пожар;
.10 е разположен на такова място, че екс­
плоатационната му годност да не се нарушава 
от атмосферните влияния, вибрациите или 
други външни фактори; и
.11 е снабден с устройство, което да иден­
тифицира дали е бил използван“.
95. В параграф 7.7.5.1 думите „помпи с 
независимо задвижване“ се заменят с думите 
„помпи, захранвани от независими източници 
на енергия“.
96. Преди последното изречение на параграф 
7.7.5.3 се вмъква следното изречение:
„Противопожарният тръбопровод трябва 
да може да бъде отводняван и е снабден с 
клапани, разположени така, че разклоненията 
на противопожарния тръбопровод да могат 
да бъдат изолирани, когато тръбопроводът се 
използва за цели, различни от потушаване 
на пожари.“
97. В края на параграф 7.7.5.4 се добавя 
следният текст:
„Един хидрант се разполага в близост до 
и извън всеки вход на машинно отделение.“
98. В параграф 7.7.5.5 текстът след думите 
„негниещ материал“ се заменя със следното:
„Противопожарните шлангове са с дъл­
жина:
.1 поне 10 m;
.2 не повече от 15 m в машинните отде­
ления; и
.3 не повече от 20 m за други помещения 
и открити палуби.“
99. В параграф 7.8.1.1 в началото се вмък­
ват думите „При спазване на изискванията 
на 7.8.1.2“ и второто изречение се заличава.
100. След параграф 7.8.1.1 се добавя след­
ният нов параграф 7.8.1.2 и параграфи 7.8.1.2 
и 7.8.1.3 се преномерират като параграфи 
7.8.1.3 и 7.8.1.4:
„7.8.1.2 Палубата за превозни средства на 
помещение от специална категория или ро-
ро помещение, включително открито ро-ро 
помещение, трябва да бъде изолирана само от 
долната страна, ако е необходимо. Палубите 
за превозни средства, разположени изцяло в 
ро-ро помещенията, могат да бъдат без про­
тивопожарна защита на конструкциите, при 
условие че тези палуби не са част от основната 
товароносеща конструкция на плавателния 
съд или не осигуряват опора за нея и при 
условие че са взети задоволителни мерки, за 
да се гарантира, че безопасността на плава­
телния съд, включително противопожарните 
съоръжения, целостта на противопожарните 
отделения и средствата за евакуация няма да 
се засегнат от частично или пълно срутване 
на тези вътрешни палуби.“
101. Параграф 7.8.2 се преномерира като 
7.8.2.1 и следният текст се добавя след пара­
граф 7.8.2.1:
„7.8.2.2. Помпите на системата трябва да 
могат да поддържат:
.1 половината от общата изисквана мощ­
ност, когато някой от помпените агрегати 
не функционира, за плавателни съдове от 
категория А; и
.2 общата изисквана мощност, когато някой 
от помпените агрегати не функционира, за 
плавателни съдове от категория Б.
7.8.2.3. Стационарните пожарогасителни 
системи отговарят на следните изисквания: