Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 45

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
2. при схеми на подстанции 110 kV/СрН без шинни
системи на страна 110 kV (“Н—схеми”) използването
на ограничен брой прекъсвачи (само към електропро-
водните линии или само към трансформаторите) се
допуска, при условие че не се намалява оперативност-
та и надеждността на общата схема;
3. в градските кабелни мрежи средно напрежение
трябва да се прилагат отворени схеми с ръчно включ-
ване на резервно захранване от съседна подстанция или
друга секция на шини средно напрежение на захранва-
щата подстанция при нормална експлоатационна схе-
ма; при градски мрежи средно напрежение, захранва-
ни само от една подстанция, резервното захранване на
кабелните линии трябва да се осигурява по възмож-
ност от различни секции на шини средно напрежение;
4. в районни въздушни мрежи с отворени схеми без
резервно захранване трябва да се прилагат автоматич-
ни секциониращи отделители към отклоненията от
магистралната линия; магистралните линии с по-голя-
ма дължина също трябва да се секционират с отдели-
тели;
5. трябва да се предпочита използване на мощност-
ни разединители към трансформаторите в трансфор-
маторните постове и за секциониране на електропро-
водните линии средно напрежение;
6. при кабелни линии ниско напрежение трябва да
се прилагат схеми с възможност за резервно захранва-
не от съседен трансформаторен пост.
Чл. 20. (1) Качеството на електрическата енергия
се характеризира с показатели за качество на честота-
та и качество на напрежението, регламентирани в БДС
EN 50160.
(2) Показател за качество на честотата е измене-
ние на честотата с нормативни граници и продължи-
телност, посочени в чл. 16, ал. 2.
(3) Показатели за качество на напрежението за
мрежи ниско и средно напрежение при нормални усло-
вия на експлоатация са:
1. изменение на напрежението (бавни изменения,
определени от електрическите товари);
2. бързи изменения на напрежението (единично
изменение в посока увеличаване или намаляване);
3. фликер (трептене) на светлината на осветител-
ните устройства;
4. краткотрайно спадане на напрежението;
5. краткотрайно повишаване на напрежението с
промишлена честота между фаза и земя;
6. преходни пренапрежения между фаза и земя;
7. несиметрия на фазните напрежения;
8. хармонични съставящи на напрежението (неси-
нусоидалност).
(4) Показателите за качество на напрежението за
мрежи ниско и средно напрежение са идентични, но се
различават по нормативните си стойности.
(5) Показателите за качество на напрежението се
отнасят за местата на присъединяване на потребите-
лите към електроразпределителната мрежа.
Чл. 21. В етапа на проектиране могат да се приемат
мерки за гарантиране на нормативните стойности на
бавните и бързите изменения на напрежението, на
краткотрайните повишавания на напрежението с про-
мишлена честота и на преходните пренапрежения.
Мерките за спазване на нормативните стойности на
останалите показатели се приемат при разглеждане на
исканията за проучване на условията за присъединява-
не на потребителите и в процеса на експлоатация на
мрежата.
Чл. 22. Изборът на номиналните технически ха-
рактеристики на съоръженията (оразмеряване на съ-
оръженията) трябва да се извършва с прогнозни стой-
ности на потреблението, електрическите товари и то-
ковете на късо съединение за предстоящ етап след 5—
10 години или повече в зависимост от степента на
определеност.
Чл. 23. (1) В електроразпределителната мрежа сред-
но напрежение се прилагат следните начини на зазе-
мяване на звездния център:
1. с активно съпротивление в кабелни мрежи;
2. с дъгогасителна бобина във въздушни мрежи;
3. комбинирано с дъгогасителна бобина и активно
съпротивление, което се включва автоматично с пре-
късвач при еднофазно късо съединение в мрежи с въз-
душни и кабелни електропроводни линии.
(2) Електроразпределителната мрежа ниско на-
прежение работи с директно заземен звезден център.
Чл. 24. (1) Изводите средно напрежение в подстан-
циите 110 kV/СрН имат следните релейни защити:
1. максималнотокова защита с времезакъснение;
2. максималнотокова защита без времезакъснение
(максималнотокова отсечка);
3. защита от еднофазни къси съединения (земна
защита).
(2) При въздушните електропроводни линии се из-
ползва еднократно автоматично повторно включване
(АПВ).
Чл. 25. Начинът на работното и защитното заземя-
ване и стойностите на съпротивлението на заземите-
лите в електроразпределителната мрежа ниско напре-
жение се определят в съответствие с Наредбата за ус-
тройството на електрическите уредби и електропро-
водните линии.
Г л а в а  т р е т а
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи положения
Чл. 26. (1) При технико-икономическите решения
за присъединяване на нови потребители и производи-
тели на електрическа енергия към електроразпреде-
лителната мрежа трябва да се осигурява:
1. нормална работа на приемниците на електриче-
ска енергия и на генериращите мощности на присъеди-
няваните потребители и производители;
2. нормални режими и нормални условия на екс-
плоатация на мрежата след присъединяване на новите
потребители и производители;
3. запазване на нормалната работа на вече присъе-
динените към мрежата потребители и производители
на електрическа енергия.
(2) При проектиране на обектите на присъединява-
ните потребители и производители трябва да са спазе-
ни общите принципи и изисквания, посочени в глава II,
раздел III.
Чл. 27. Присъединяването на обекти на потребите-
ли и производители на електрическа енергия към елек-
троразпределителната мрежа се извършва при услови-
ята и по реда на Наредбата за присъединяване на про-
изводители и потребители на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически мрежи.
Раздел II
Технически изисквания за присъединяване
на потребители
Чл. 28. (1) При разглеждане на искането за проуч-
ване на условията за присъединяване разпределител-
ното предприятие може да поиска допълнително ин-
формация за вида на приемниците на електрическа
енергия за потребители, присъединявани към мрежа
средно напрежение, и за потребители, присъединява-