Държавен вестник, бр. 85, 2006 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  85
1. проверка за наличието на маркировка за
съответствие със съществените изисквания на
съответната наредба по чл. 7 ЗТИП;
2. проверка за съответствието на ацетилено-
вата инсталация и ацетиленопроводите към нея
с документите по чл. 286, ал. 2 или 3;
3. вътрешен и/или външен оглед;
4. изпитвания съгласно глава пета.
(2) Не се извършват изпитвания по ал. 1, т. 4
на ацетиленови инсталации, които са пуснати
на пазара в сглобен вид, ако не са изминали
повече от 12 месеца от датата на издаване на
декларацията за съответствие по чл. 286, ал. 2,
т. 4 и ако при огледите по ал. 1, т. 3 не се уста-
новят повреди или неизправности.
Чл. 297. При техническите прегледи по чл. 293,
ал. 1, т. 2 се извършват проверките и огледите
по чл. 296, ал. 1, т. 2 и 3, а при техническите прег-
леди по чл. 293, ал. 1, т. 3, 4—8—проверките и
изпитванията по чл. 296, ал. 1, т. 2—4.”
30. Създават се чл. 297а—297д:
“Чл. 297а. (1) След извършване на първо-
начален технически преглед органите за тех-
нически надзор заверяват с подпис и печат
ревизионната книга по чл. 286, ал. 2, т. 1, пре-
дават я на ползвателя за съхранение и изда-
ват акт за първоначален технически преглед,
който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитва-
ния и резултатите от тях;
2. заключение за годността на ацетиленова-
та инсталация за безопасна експлоатация;
3. разрешение или отказ за пускане в експло-
атация—за ацетиленови инсталации, за които
няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
4. срока за извършване на периодичен тех-
нически преглед.
(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвате-
ля срещу подпис.
Чл. 297б. (1) Органите за технически надзор
записват резултатите от техническите прегле-
ди по чл. 293, ал. 1, т. 2—8 в ревизионните книги
на ацетиленовите инсталации и ацетиленопро-
водите към тях чрез попълване на ревизионен
акт, който съдържа:
1. констатираните неизправности, наруше-
ния и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или техническата документация на
ацетиленовата инсталация;
2. заключение за годността на съоръжение-
то за по-нататъшна безопасна експлоатация и
при какви условия може да се експлоатира;
3. срока за следващия периодичен преглед.
(2) Ползвателите са длъжни да предоставят
ревизионните книги на ацетиленовите инста-
лации при поискване от органите за техничес-
ки надзор.
(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да
записват в ревизионните книги предписанията
по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП.
(4) Когато при техническите прегледи по
чл. 293, ал. 1 органите за технически надзор по
чл. 277, ал. 1, т. 2 установят, че ацетиленовата
инсталация не е годна за по-нататъшна безо-
пасна експлоатация, са длъжни писмено да уве-
домят за това регионалния отдел на ГД “ИДТН”.
Чл. 286д. Когато ацетиленовата инсталация
се бракува, в 10-дневен срок ползвателят є е
длъжен да уведоми за това органа за техничес-
ки надзор, пред който е регистрирана.
Чл. 286е. Органите за технически надзор
по чл. 277, ал. 1, т. 2 уведомяват всяка година
до 31 януари ГД “ИДТН” за регистрираните и
снетите от регистрация през предходната го-
дина ацетиленови инсталации и ацетилено-
проводи към тях.”
24. В глава седма раздел III “Пускане в екс-
плоатация” се отменя.
25. В чл. 292 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите “Органите за
технически надзор” се заменят с “Инспектори-
те на ГД “ИДТН”;
бб) в т. 6 думите “собственика или” се за-
личават;
б) в ал. 2 думите “Органите за технически
надзор” се заменят с “Инспекторите на ГД
“ИДТН” и думите “собственика или на” се за-
личават.
26. Член 293 се изменя така:
“Чл. 293. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
регистрираните ацетиленови инсталации и аце-
тиленопроводите към тях:
1. първоначални—след регистрирането им;
2. периодични—най-малко веднъж на 3
години;
3. периодични с хидравлично изпитване—
най-малко веднъж на 6 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от една
година;
6. след подмяна или ремонт на елементи под
налягане;
7. след демонтиране и монтиране на ново
място;
8. по искане на ползвателя на ацетиленовата
инсталация.
(2) За извършване на техническите прегледи
по ал. 1, т. 1, 4—8 ползвателите на ацетилено-
вите инсталации са длъжни да отправят писме-
но заявление до органите за технически надзор,
които са регистрирали инсталациите. Прегле-
дите се извършват в двуседмичен срок от полу-
чаване на заявлението.
(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да
извършват внезапни технически прегледи и
проверки на ацетиленовите инсталации и на
предприятията и обектите, в които те се екс-
плоатират.”
27. В чл. 294:
а) в ал. 1 думите “собственика или на” се
заличават;
б) в ал. 2 след думата “ал. 1” се поставя запе-
тая и се добавя “т. 2 и 3” и думите “собственика
или на” се заличават.
28. В чл. 295 думите “собственикът или” се
заличават.
29. Членове 296 и 297 се изменят така:
“Чл. 296. (1) При първоначалния техничес-
ки преглед се извършва: