Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 29

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
Чл. 294. (1) В помещенията на електролиз-
ните уредби се забраняват пушенето, работите
с открит огън, бензинови лампи, горелки и дру-
ги, с изключение на случаите, посочени в ал. 2.
(2) Заваръчни работи в помещенията на елек-
тролизните уредби се извършват с наряд за ог-
неви работи.
Чл. 295. Допуска се в помещенията за елек-
тролиза използването на преносими електри-
чески лампи за напрежение не по-високо от 12 V.
Чл. 296. При работа с електролизни уредби
се ползват специални работни облекла и защит-
ни средства:
1. панталон и куртка или костюм от плътно-
тъкан памучен или вълнен материал;
2. диелектрични ботуши;
3. гумени ръкавици;
4. гумена престилка;
5. шапка с периферия или защитен шлем;
6. предпазни очила/предпазен щит за лице.
Чл. 297. В електролитни цехове за цветни
метали персоналът:
1. поддържа чисти, свободни и по възмож-
ност сухи проходите и площадките за обслужване;
2. не докосва едновременно двете шини
(плюс—минус) под напрежение с ръце или с
метални предмети и не доближава заземени съ-
оръжения в полето на ваните и площадките.
Чл. 298. (1) Външен оглед на електролизна
уредба се извършва най-малко един път на смя-
на от лице с трета квалификационна група.
(2) При огледа се следи за отсъствието на
къси съединения, причинени от метални пред-
мети, допрени шини или съединяване между
анод и катод.
Чл. 299. (1) Ремонтът на шинопроводите,
шунтирането и извеждането от работа на част
от електролитните вани и почистването на изо-
латорите под електролизните вани се извършват
при изключено напрежение и заземени шини
от лица с трета квалификационна група.
(2) Допуска се при непрекъснатост на про-
изводствения процес или при наличие на оста-
тъчно напрежение изпълнението на работите
по ал. 1 под напрежение от лице с четвърта
квалификационна група при използване на за-
щитни средства.
Чл. 300. При ремонт на вана без изключване
на напрежението на електролизната уредба,
когато ваната е включена последователно в
серия, или при ремонт на част от токопровод се
използват заместващи ремонтирания елемент
проводници, които го шунтират, разчетени за
максималния ток на уредбата.
Чл. 301. След продължителен престой и след
основен ремонт се извършват:
1. измерване на съпротивлението на изола-
цията спрямо земя на главния токопровод и
съпротивлението на изолацията на всички час-
ти на ваните, съединени с анода и катода (в
изключено от токопровода състояние);
2. измерване на преходното съпротивление
на контактите на електрическата верига при
протичане на ток с номинална стойност;
3. проверка за наличността на защитни и
противопожарни средства.
Раздел ХII
Електрозаваръчни уредби
Чл. 302. (1) Обслужването на електричес-
ката част от електрозаваръчните уредби и
поддържането им в изправно и безопасно със-
тояние се извършват от лица с трета квалифи-
кационна група.
(2) Заварчиците са лица от електротехноло-
гичния персонал, които притежават свидетел-
ство за способност за заваряване и втора квали-
фикационна група за електробезопасност по
този правилник.
(3) Забранява се на заварчици да извършват
дейности по ал. 1.
Чл. 303. При работа заварчиците използват
предоставените им специално работно облекло
и защитни средства.
Чл. 304. Заваръчни работи във взривоопас-
на и пожароопасна среда се извършва с пис-
мено разрешение на местните органи по по-
жарна и аварийна безопасност и с наряд за
огневи работи.
Чл. 305. При работа в шахта, тунел, резерво-
ар, цистерна или друго затворено пространство
се използва електрозаваръчен агрегат с устрой-
ство, което за време до 1,0 s след прекъсване на
заваръчната дъга автоматично изключва зава-
ръчната верига или понижава напрежението на
празен ход до 12 V.
Чл. 306. При заваръчни работи, извършва-
ни на височина, се вземат мерки срещу пада-
не на искри или горещ метал върху хора или
горими материали, намиращи се под мястото
на заваряване.
Чл. 307. (1) Преди включване на електроза-
варъчна мрежа обслужващият персонал прави
външен оглед, като обръща особено внимание
на състоянието на контактите, заземяващите
проводници и изправността на изолацията на
кабелите.
(2) При прекъсване или след завършване на
заваръчни работи захранването на електроза-
варъчните машини и мрежи се изключва. При
заваряване с постоянен ток първо се изключва
веригата за постоянен ток, а след това—про-
менливотоковата верига, която захранва елек-
тродвигателя.
Чл. 308. Не се допуска последователно свър-
зване на вторичните намотки на два и повече
заваръчни трансформатора.
Чл. 309. Подвижните електрозаваръчни
уредби преди преместването им от едно на дру-
го място се изключват от мрежата.
Чл. 310. При транспортирането и експлоа-
тацията на електрозаваръчни уредби се вземат
мерки за предпазване на кабелите им от пръски