Държавен вестник, бр. 84, 2005 г., стр. 69

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
(3) Запасните заряди се осигуряват съгласно
установените от ИА “МА” изисквания, а за ко-
раби, построени на или след 01.01.2003 г., те са,
както следва:
1. за всеки тип пожарогасители, които се
намират на кораба и могат да се зареждат на
кораба—100 % за първите 10 броя и 50 % за
останалите, но не повече от 60 броя;
2. за кораби с дължина, по-малка от 45 m, и
за пожарогасители, които не могат да се зареж-
дат на кораба, вместо с резервни заряди кора-
бът са снабдява с 50 % резервни пожарогасите-
ли от същия тип и капацитет.
(4) На борда се осигуряват инструкции за
презареждане, като за презареждане се изпол-
зват само одобрени заряди.
(5) Не се разрешава употреба на пожарога-
сители, съдържащи гасящи вещества, които, по
преценка на ИА “МА”, при използването им
при очакваните условия отделят вредни газове
в количества, застрашаващи лицата на борда.
(6) Пожарогасителите периодично се прег-
леждат и подлагат на изпитвания. За кораби,
построени на или след 01.01.2003 г., пожаро-
гасителите се проверяват ежегодно от компе-
тентно лице, упълномощено от ИА “МА”. По-
жарогасителите имат табела, указваща, че са
проверени. На бутилките под налягане на по-
жарогасители и бутилките за изтласкване на
пожарогасители, които не са под налягане, се
извършва хидравлично изпитване на всеки 10
години.
(7) Обикновено един от преносимите пожа-
рогасители, предназначени за използване във
всяко помещение, се разполага при входа на
съответното помещение.
Чл. 112. (1) В постовете за управление, в
жилищните и в служебните помещения се оси-
гуряват достатъчен брой одобрени преноси-
ми пожарогасители, като се спазва правило-
то най-малко един пожарогасител от подхо-
дящ вид да е в наличност и да е готов за неза-
бавна употреба в която и да е част на такова
помещение. Общият брой на пожарогасите-
лите в тези помещения не може да е по-малък
от три.
(2) Запасните заряди се осигуряват съгласно
изисквания, установени от ИА “МА”, а за кора-
би, построени на или след 01.01.2003 г., запас-
ните заряди са, както следва:
1. за всеки тип пожарогасители, които се
намират на кораба и могат се зареждат на кора-
ба—100 % за първите 10 броя и 50 % за остана-
лите, но не повече от 60 броя;
2. за кораби с дължина,  по-малка от 45 m  и за
пожарогасители, които не могат да се зареждат
на кораба, вместо с резервни заряди корабът са
снабдява с 50 % резервни пожарогасители от
същия тип и капацитет.
(3) На борда се осигуряват инструкции за
презареждане, като за презареждане се изпол-
зват само одобрени заряди.
Чл. 113. (1) Помещенията, в които се дър-
жат работещи на нефтено гориво котли, горив-
ни уредби или двигатели с вътрешно горене с
обща изходяща мощност не по-малка от 375 kV,
се снабдяват с една от стационарните пожаро-
гасителни системи, удовлетворяваща изисква-
нията на ИА “МА”:
1. напорна водна оросителна инсталация;
2. газова обемна пожарогасителна инста-
лация;
3. пожарогасителна инсталация, използва-
ща изпарения от слаботоксични изпаряващи се
течности;
4. пожарогасителна инсталация, използва-
ща високократна пяна.
(2) Забранява се инсталиране на нови систе-
ми, използващи халони като пожарогасително
средство на нови и съществуващи кораби.
(3) Където машинното и котелното отделе-
ние не са изцяло отделни или ако гориво може
да се стича от котелното в машинното отделе-
ние, комбинираното машинно и котелно поме-
щение се считат за едно помещение.
(4) Системите по ал. l се управляват от мес-
та извън помещения,които обслужват. Места-
та, от които се управляват инсталациите, са лес-
нодостъпни, без вероятност да останат блоки-
рани от пожар в защитеното помещение. Оси-
гуряват се средства,  които да обезпечат подава-
нето на електрическо захранване и вода, необ-
ходими за работа на системата, в случай на
пожар в защитеното помещение.
(5) Корабите, изработени предимно или из-
цяло от дърво или от усилена с влакна пластмаса
и оборудвани с работещи с нефтено гориво кот-
ли или двигатели с вътрешно горене, които имат
палуби от такъв материал при машинното поме-
щение, се оборудват с една от системите по ал. 1.
(6) Във всички машинни помещения катего-
рия “А” се осигуряват най-малко два преносими
пожарогасителя от вид, подходящ за гасене на
пожар от гориво. Където в такива помещения са
монтирани двигатели, чиято обща мощност е не
по-малка от 250 kV, се осигуряват поне три таки-
ва пожарогасителя. Един от пожарогасителите
се поставя близо до входа на помещението.
(7) Корабите, на които има машинни поме-
щения, незащитени със стационарна пожарога-
сителна система,  се снабдяват най-малко с един
45 l  пенен пожарогасител или равностоен на него
пожарогасител, подходящ за борба с нефтени
пожари. Където размерът на машинното поме-
щение прави това изискване неосъществимо,
ИА “МА” може да приеме допълнителен брой
преносими пожарогасители.
(8) Независимо от изискванията по ал. 1—7
всички машинни помещения категория “А” се
оборудват със стационарна пожарогасителна
система.
Чл. 114. (1) Броят на екипировките на по-
жарникаря и тяхното разположение съответст-
ват на изискванията на ИА “МА”.