Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
2. оперативен дневник;
3. дневник за заявките за извеждане от рабо-
та на съоръженията от топлопреносната мрежа;
4. дневник за водене на температурния ре-
жим на мрежата;
5. режимни карти за поддържане на хидрав-
личния режим на мрежата;
6. дневник за разпорежданията;
7. дневник за повредите на съоръженията;
8. дневник за отчитане на работата по наря-
дите и разпорежданията;
9. комплект от инструкции, схеми и други
помощни и нормативни актове по утвърден
списък.
Чл. 86. Оперативната документация по чл. 85
може да се допълва от работодателя съобразно
местните условия и технологични особености
на обекта.
Чл. 87. Воденето на оперативната докумен-
тация се проверява ежедневно от главния енер-
гетик/енергетика, който предприема мерки за
отстраняване на констатираните дефекти и
нарушения в нормалната работа на енергообза-
веждането и персонала.
Чл. 88. Оперативната документация, диа-
грамите на регистриращата апаратура и опе-
ративните разговори, записани на магнитен
носител, както и документите от оперативно-
информационния комплекс на автоматизира-
ните системи за управление подлежат на строг
отчет и се съхраняват по определен ред, както
следва:
1. записите на регистриращата апаратура—
3 години;
2. записите на оперативните разговори при
нормални режими на работа—10 денонощия,
ако няма указание за удължаване на този срок;
3. записите на оперативните разговори при
аварии и други нарушения в работата—3 месе-
ца, ако няма указание за удължаване на този
срок.
Ч А С Т  В Т О Р А
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И МРЕЖИ
Г л а в а  о с м а
 СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ, АВТО-
ТРАНСФОРМАТОРИ И РЕАКТОРИ
Чл. 89. (1) Изискванията в тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на силови
трансформатори, автотрансформатори и реак-
тори, наричани по-нататък общо “трансфор-
матори”.
(2) Монтажът на трансформаторите се из-
пълнява в съответствие с Наредба № 3 за устрой-
ството на електрическите уредби и електро-
проводните линии (ДВ, бр. 90 от 2004 г.).
Чл. 90. (1) Експлоатацията на трансформато-
рите, натоварването по ток, нивата на напреже-
ние, температурата, характеристиките на масло-
то и параметрите на изолацията се осъществява
съгласно техническите характеристики на про-
изводителя и нормативните изисквания.
(2) Системата за охлаждане, регулаторите на
напрежението, масленото стопанство и другите
елементи да се поддържат в изправно състояние.
Чл. 91. (1) На казана на еднофазните транс-
форматори се означава цветът на фазата, към
която са присъединени.
(2) На казаните на трифазните трансформа-
тори и на средния от групата еднофазни транс-
форматори се поставят трайни надписи с по-
редния номер на трансформатора в подстанци-
ята, мощност и напрежение.
Чл. 92. На вратите на трансформаторните
помещения и на клетките се поставят предуп-
редителни табелки по установените образци и
форма. Вратите се заключват.
Чл. 93. За обслужване на трансформаторите
се осигуряват условия за удобно наблюдение на
нивото на маслото, газовото реле, а също и за
вземане на масло за проба.
Чл. 94. Всички маслонапълнени трансформа-
тори, снабдени с разширители, имат термомет-
ри за измерване на температурата на маслото.
Чл. 95. (1) Трансформаторните помещения
и килии се вентилират за осигуряване на нор-
мална работа на трансформаторите при номи-
нален товар през всяко време на годината.
(2) При използване на изкуствена вентилация
се следи сигнализацията за прекъсване на рабо-
тата на вентилацията или за повишаване на тем-
пературата на маслото.
(3) Въздухът за охлаждане на сухи трансфор-
матори да не съдържа прах, пари от киселини и
други разяждащи вещества.
(4) Относителната влажност на въздуха и
колебанията на температурата се поддържат в
допустимите граници, посочени в инструкция-
та на производителя.
Чл. 96. (1) Трансформаторните помещения
се обзавеждат с противопожарни средства и
инсталации съгласно нормативните изисквания
за пожарна и аварийна безопасност. 
 (2) Маслосъбирателните устройства, дрена-
жите и маслопроводите под трансформаторите
се поддържат в изправно състояние.
Чл. 97. Нивото на маслото в разширителя на
неработещ трансформатор да съответства на
нанесените на разширителя контролни знаци,
отговарящи на температурата на маслото в
трансформатора.
Чл. 98. (1) Принудената циркулация на мас-
лото в системата за охлаждане на трансформа-
тора се осигурява непрекъснато и независимо
от натоварването на трансформатора.
(2) Не се разрешава експлоатацията на
трансформатори с принудена циркулация на
маслото без сигнализация за спирането на цир-
кулацията на маслото, охлаждащата вода или
вентилаторите.
(3) Налягането на маслото в маслоохлади-
теля се поддържа по-високо от налягането на
охлаждащата вода.
(4) Допуска се за трансформаторите с при-
нудено охлаждане режим на работа със спряна
циркулация на маслото или охлаждащата вода