Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(7) На навигационния мостик се поставят
индикатори, указващи дали пожарните врати,
през които се влиза или излиза от помещенията
специална категория, са затворени.
(8) Вратите на помещенията специална ка-
тегория се конструират така, че да не могат да
се държат постоянно отворени и се затварят по
време на рейс.
(9) Всяко помещение специална категория
се осигурява с одобрена стационарна система
за водооросяване под налягане с ръчно управ-
ление, която защитава всички части на всяка
палуба и платформа за превозни средства в та-
кова помещение.
(10) На нови кораби от класове B, C и D,
построени на или след 1 януари 2003 г., систе-
мите за водооросяване по ал. 9 се снабдяват със:
1. манометър при клапанния колектор;
2. ясно означение върху клапана на колекто-
ра, указващо обслужваните помещения;
3. инструкции за поддръжка и експлоатация,
поставени в помещението с клапаните;
4. достатъчен брой осушителни клапани.
(11) Изпълнителна агенция “Морска адми-
нистрация” може да разреши използването на
стационарна пожарогасителна система, раз-
лична от системата по ал. 9, при условие че е
била изпитана в условия, симулиращи горене
на разлят бензин в помещение специална ка-
тегория, и е доказано, че е не по-малко ефек-
тивна при контролирането на пожар в поме-
щението.
(12) Стационарната система за водоорося-
ване под налягане или друга еквивалентна по-
жарогасителна система се изгражда в съответ-
ствие с разпоредбите на Резолюция A.123 (V)
на Международната морска организация, като
се вземат предвид и указанията на циркулярно
писмо № 914 на Комитета по морска безопас-
ност към Международната морска организа-
ция—“Указания при одобряването на алтерна-
тивни водни противопожарни системи за рабо-
та в помещения специална категория”.
(13) В помещенията специална категория се
поддържа ефективна система за противопожар-
ни обходи. В помещение, в което противопо-
жарното наблюдение не се извършва посредст-
вом непрекъснати противопожарни обходи през
време на пътуването, се осигурява стационарна
пожарооткриваща и пожароизвестителна сис-
тема от одобрен тип, отговаряща на изисквани-
ята по чл. 159—164. Типът, разположението и
разстоянията между датчиците є се определят,
като се вземат предвид ефектът на вентилаци-
ята и др. фактори.
(14) Системата по ал. 13 се инсталира на нови
кораби от класове B, C и D, построени на или
след 1 януари 2003 г., и се изпитва при нормал-
ни вентилационни условия, като времето за
реакция е необходимо да съответства на изиск-
ванията на ИА “МА”.
(15) В помещения специална категория се
поставят ръчни постове за пожароизвестява-
не, като близо до всеки изход се поставя по
един пост.
(16) Ръчните постове за пожароизвестява-
не в помещения специална категория на но-
вите кораби от класове B, C и D, построени на
или след 1 януари 2003 г., се разполагат така,
че никоя част от тези помещения да не отстои
на повече от 20 m от ръчен пост за пожароиз-
вестяване.
Чл. 244. В помещенията специална катего-
рия, независимо дали се намират под или над
палубата на преградите, на нови кораби класо-
ве B, C и D, построени преди 1 януари 2003 г., и
съществуващи кораби клас В се осигуряват:
1. най-малко три водни струйника за водна
мъгла;
2. един преносим въздушно-пенен апарат,
съответстващ на изискванията по чл. 146, ал. 2
и 3, при условие че на кораба има най-малко два
въздушно-пенни апарата за използване в таки-
ва помещения;
3. най-малко по един преносим пожарогаси-
тел до всеки вход към такова помещение.
Чл. 245. (1) На новите кораби от класове B,
C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., на
нивото на всяка палуба във всяко товарно прос-
транство или пространство за превозни средст-
ва се поставят преносими пожарогасители, раз-
положени на не повече от 20 m един от друг от
двете страни на помещението. Най-малко по
един преносим пожарогасител се поставя до
всеки вход към помещението.
(2) В помещенията специална категория се
поставят допълнително следните противопо-
жарни средства:
1. най-малко три водни струйника за водна
мъгла; и
2. един преносим въздушно-пенен апарат,
съответстващ на изискванията на Кодекса за
системите за пожарна безопасност, при усло-
вие че на кораба има поне два въздушно-пенни
апарата за използване в ро-ро помещение.
Чл. 246. (1) В помещенията специална кате-
гория на новите кораби класове B, C и D и съ-
ществуващите кораби клас В се осигурява ефек-
тивна система за принудителна вентилация,
осъществяваща най-малко десетократен обмен
на въздуха за един час.
(2) Системата за принудителна вентилация
за помещенията по ал. 1 се отделя напълно от
другите вентилационни системи и работи по
всяко време, когато в помещенията има пре-
возни средства. Обменът на въздух за един час
се увеличава на 20 пъти по време на товарене и
разтоварване на превозните средства.
(3) Вентилационните канали за помещения-
та по ал. 1, които могат да бъдат ефикасно изо-
лирани, се изграждат самостоятелни за всяко
помещение. Системата се управлява от място,
намиращо се извън помещенията.