Държавен вестник, бр. 69, 2025 г., стр. 19

БРОЙ  69	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19   
§ 56. В чл. 437, т. 3 след думата „хидранти“ 
се поставя запетая и се добавя „АСПГИ“.
§ 57. Член 441 се изменя така:
„Чл. 441. За удовлетворяване на основното 
изискване за пожарна безопасност по чл. 169, 
ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и 
влагат продукти с оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, 
определени с наредбите по Закона за техниче­
ските изисквания към продуктите. Строител­
ните продукти се придружават от документите 
по Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.“
§ 58. Член 442 се изменя така:
„Чл. 442. Мерките за пожарна безопасност 
в подземни помещения, свързани с тунелната 
инфраструктура, включително изискванията 
към конструктивните елементи, системите за 
пожароизвестяване и пожарогасене се опреде­
лят въз основа на оценка на риска и отговарят 
най-малко на изискванията, съответстващи 
на втора степен на огнеустойчивост, съгласно 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. на МВР и МРРБ.“
§ 59. В чл. 443 се правят следните изме­
нения:
1. В т. 2 думите в скобите „съединителна 
галерия (фиг. 31б“ се заменят със „съедини­
телна галерия (фиг. 31б)“.
2. В т. 11 след думите „тръбата на тунела“ 
се добавя „по т. 1“, а думите „съгласно т. 1“ 
се заменят с „по т. 2“.
§ 60. В чл. 462, изречение второ числото 
„20“ се заменя с „15“.
§ 61. В чл. 467, изречение второ думите „се 
показват“ се заменят с „изпъкват“.
§ 62. В чл. 473 думите „с БДС EN 13501-1 
„Класификация на строителни продукти и 
елементи по отношение на реакцията им на 
огън. Част 1: Класификация въз основа на 
резултати от изпитвания на реакция на огън“ 
се заменят със „със серията стандарти БДС 
EN 13501, делегираните регламенти“.
§ 63. В чл. 480 след думите „БДС EN 13501“ 
се поставя запетая и се добавя „делегираните 
регламенти“.
§ 64. В чл. 481 думата „огнепреградни“ се 
заменя с „пожарни“.
§ 65. В чл. 486 таблица 19 се изменя така:
„Таблица 19
Номер
Наименование на конструкция
или елемент
Категории тунели
Критерий* 
за огне-
устой-
чивост
I
II1)
устойчивост на пожар 
[min]
1.
Носещи конструкции, гарантиращи стабилността на 
тръбата на тунела или на негова част
90
1202) (180)3)
R
2.
Носещи конструкции, които не гарантират стабилността 
на тръбата на тунела или на негова част
90
1202) (180)3)
R
3.
Пожарозащитни прегради (стени, тавани и др.)
90
1202) (180)3)
EI
4.
Пожарозащитни врати и капаци в пожарозащитните 
прегради, различни от номер 5 и 6
60
90
EW
5.
Пожарозащитни врати към защитен път за евакуация, 
оборудвани с механизъм за самозатваряне (СЗ)
90
90
EI, C34)
6.
Плъзгащи се пожарозащитни врати или пожарозащитни 
врати със сервомеханизъм към защитен път за евакуация
90
90
EI
7.
Пожарни клапи и клапи за контрол на дима
60
90
EI-S
8.
Конструкции, разделящи вентилационни шахти от тръ­
бата на тунела
90
120
R
9.
Вентилационни канали, шахти и въздуховоди на ава­
рийната вентилация
90
90
EI
1) Устойчивостта на пожар в тази колона се прилага само за участъци от тунели, класифицирани като 
категория II.
2) Устойчивостта на пожар на тези конструкции се оценява съгласно модифицираната въглеводородна крива.
3) В случай на движение на превозни средства с опасни товари съгласно ADR се изисква стойност на устой­
чивост на пожар 180 минути по модифицираната въглеводородна крива, ако това изискване е предявено 
от анализа на риска.
4) Изискването за дълготрайност на самостоятелното затваряне – съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2024/1681 
на Комисията от 6 март 2024 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчи­
востта на строителните продукти (OВ, L 2024/1681, 13.06.2024 г.), не е задължително за плъзгащи се врати.
* Съгласно серията стандарти БДС EN 13501.
“