Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 51

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 396. Максималната скорост на измене-
ние на товара на енергийния блок в регулируе-
мия диапазон се определя съгласно нормите за
работа в електроенергийната система и от ог-
раниченията за съоръженията.
Чл. 397. При спиране на блоковите уредби в
резерв за денонощието не се извършват:
1. разхлаждане на съоръженията;
2. задържане на пара в системата за междин-
но прегряване;
3. изхвърляне на кондензат от паропрегре-
вателните повърхности в горещите парни ко-
лектори на барабанни и правотокови котли,
снабдени с пълнопоточни сепаратори.
Чл. 398. Съоръженията, пусковите схеми, ар-
матурата, разпалващото и водното стопанство на
енергийните блокове се поддържат в състояние и
готовност за пускане от всяко топлинно състоя-
ние и с минимална продължителност на време.
Чл. 399. Забранява се пускането на енергиен
блок в следните случаи:
1. наличие на условия, които забраняват
пускането на основните съоръжения (котел-
турбина) съгласно наредбата;
2. неизправност на технологична защита за
спиране на съоръжение от уредбата;
3. неизправност на устройствата за дистан-
ционно управление на оперативните регулира-
щи органи и на арматурата, използвана при
аварийни ситуации;
4. неизправност на блоковата уредба за обез-
соляване;
5. повреда на опори и пружинни окачвания
на тръбопроводи.
Чл. 400. (1) Не се допуска работата на енер-
гиен блок с включени регулатори на налягане
пред турбината, които действат на регулира-
щите є клапани, ако те не участват в системата
за регулиране на честотата и мощността в енер-
гийната система.
(2) При неизправност или неустойчива ра-
бота на енергийния блок се допуска временно,
с разрешение на оператора на електрическата
мрежа, работа с включени регулатори по ал. 1.
Чл. 401. В случай на “хвърляне” на товара на
турбина и незадействане на системата за авто-
матично регулиране на честотата и мощността
на енергийния блок персоналът незабавно про-
меня товара на котела в границите на регулиру-
емия диапазон и възстановява налягането на
прясната пара на изхода.
Чл. 402. Енергийният блок се спира незабав-
но от действието на защитите или персонала в
случаите на:
1. спиране на котел или двата котела (дубъл
блок) в случаите по чл. 337;
2. изключване на турбината, свързано с ней-
ното повреждане, или опасни нарушения на
режима на работа, посочени в глава двадесет
и пета;
3. изключване на генератора или трансфор-
матора на блока поради вътрешни повреди;
4. изключване на всички питателни помпи;
5. поява на надлъжни пукнатини или разкъс-
ване на питателния тръбопровод, паропровода
или корпуса на деаератора;
6. загуба на напрежение на устройствата за
дистанционно и автоматично управление или
на всички измервателни прибори за контрол;
7. възникване на пожар, застрашаващ персо-
нала, съоръженията или веригите за дистанци-
онно управление на арматурата, която участва
в схемите на защитите.
Чл. 403. (1) Проектните пускови схеми на
енергийните блокове, приети в редовна експло-
атация, не могат да бъдат променяни без дока-
зана необходимост.
(2) Промяна на схемите се допуска за пови-
шаване на сигурността и качеството на работа-
та на уредбите след съгласуване със завода про-
изводител.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  о с м а
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
Чл. 404. Системите за управление на техно-
логичните процеси на всички нива се поддър-
жат в състояние и готовност да осъществяват и
осигуряват:
1. контрол върху техническото състояние на
енергийните съоръжения;
2. управление и защита на съоръженията при
всички режими на тяхната работа;
3. автоматично управление на технологич-
ните съоръжения по зададен алгоритъм;
4. автоматично регулиране на технологич-
ните процеси;
5. автоматична защита на технологичните
съоръжения;
6. технологична и аварийна сигнализация;
7. дистанционно управление на регулираща-
та и спирателната арматура.
Чл. 405. При работа на технологичните съо-
ръжения се поддържат постоянно включени в
действие:
1. средствата за измерване;
2. средствата и системите за обработване и
представяне на информацията;
3. системите за автоматично регулиране;
4. технологичните защити и сигнализации;
5. функционално-груповото и дистанционно-
то управление;
6. системите за диагностика.
Чл. 406. Състоянието и настройката на сис-
темите за автоматично регулиране на техноло-
гичните процеси осигуряват зададените режи-
ми и икономичната работа на съоръженията, а
тези на технологичните защити—сигурността
на съоръженията.
Чл. 407. Избирането на системите и техни-
ческите средства за измерване, както и на сис-
темите за автоматично регулиране, управление
и защита на процесите в енергийните обекти се
извършва в съответствие с проектите и изиск-
ванията на заводите производители на основ-
ните съоръжения. В процеса на експлоатация-
та те се усъвършенстват и обновяват.
Чл. 408. При обслужване на техническите
средства за измерване и на системите за управ-
ление и защита се осигуряват:
1. поддържането им в изправно състояние и
готовност за работа;