Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 59

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59   
№
по
ред
Видове сгради (помещения) според функционалното
им предназначение
Брой на едновремен­
но действащите по­
жарни кранове
Разход на 
вода за пожа­
рен кран, l/s
1
2
3
4
4. 
 
Сгради с максимална височина на пребиваване на хора 
над 25 m:
 
 
а) от I група
1
2,5
б) от II, III и ІV група
2
2,5
5.
Сгради от клас на функционална пожарна опасност 
Ф1 – Ф4 (административни сгради и сгради за битови 
услуги, общежития, хотели, учебни и здравни сгради, 
детски заведения и др.)
1
2,0
6. 
 
 
Театри, кинотеатри, клубове, културни домове и др. със 
зрителни зали:
 
 
а) с по-малко от 500 места
1
2,0
б) от 501 до 800 места
2
2,5
в) с над 800 места
3
2,5
7.
Сгради (помещения) с автоматична пожарогасителна 
инсталация
1
2,5
8.
Гаражи без автоматична пожарогасителна инсталация
2
2,5
“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Водните количества за пожарогасене 
по ал. 1 с пожарни кранове се осигуряват при 
продължителност на пожарогасенето най-
малко 1 час.“
§ 115. В чл. 200 думите „спринклерните 
или дренчерните инсталации“ се заменят с 
„пожарогасителните инсталации с вода“.
§ 116. Член 202 се изменя така:
„Чл. 202. В сгради, в които налягането на 
външната водоснабдителна мрежа е недоста­
тъчно за действието на високоразположените и 
най-отдалечените (критични) пожарни кранове, 
за повишаване на налягането се предвиждат 
помпи с дистанционно (от крановете) авто­
матично или ръчно включване.“
§ 117. В чл. 207 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В сгради с три и повече надземни ета­
жа и с максимална височина на пребиваване 
на хора до 25 m (с изключение на сградите 
от подклас Ф1.4) се предвиждат сухотръбия 
с тръба с диаметър два цола, изпълнени съг­
ласно изискванията на чл. 192, с изводи със 
спирателни кранове и съединители „Щорц“, 
разположени в непосредствена близост до входа 
в евакуационните стълбища на всеки етаж. 
На етажното ниво за достъп на спасителни 
екипи в непосредствена близост до изхода от 
сградата се предвижда извод със спирателен 
кран и съединител „Щорц“ за захранване с 
вода на сухотръбието от пожарен автомобил.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за 
сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват 
сградни водопроводни инсталации за пожа­
рогасене, както и за сгради, за които такива 
инсталации не се изискват, но въпреки това 
са осигурени в сградата при спазване на изис­
кванията на този раздел. Изискването по ал. 1 
не се прилага и за отделни етажи от сгради, 
в които са предвидени сградни водопроводни 
инсталации за пожарогасене, осигуряващи 
пок­ритие на цялата етажна площ при спазване 
на изискванията на този раздел.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „строежи с ви­
сочина“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора“, а думите 
„тип „щорц“„ се заменят с „„Щорц““;
б) точка 5 се изменя така:
„5. на нивото на прилежащия терен се 
предвижда възможност за свързване на по­
жарен автомобил към зонираните сухотръбни 
инсталации посредством колектор със спира­
телни кранове, комплектуван със съединители 
„Щорц“ тип В съгласно БДС 2841-2 „Пожарни 
съединители. Част 2: Съединители „Щорц“ с 
вътрешна резба“.“
§ 118. В чл. 211 думата „високонапорни“ 
се заличава.
§ 119. Член 214 се изменя така:
„Чл. 214. За пожарогасене на ЛЗТ и ГТ се 
използва въздушно-механична пяна на осно­
вата на пенообразуватели за пяна за повърх­
ностно прилагане при съответния вид течност 
(полярна или неполярна). Инсталациите за 
пожарогасене на резервоари с ЛЗТ и ГТ се 
проектират при спазване изискванията на 
БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогаси­
телни инсталации. Инсталации с пяна. Част 
2: Проектиране, монтиране и поддържане“.“
§ 120. В чл. 215 ал. 3 се изменя така:
„(3) Интензивността на подаване на въз­
душно-механична пяна в зависимост от вида