Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 57

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
Брутната потребна енергия за сградата има 
еквивалентна стойност на т.нар. „първична 
енергия“. Това е количеството енергия, по­
лучено като сума от доставената енергия и 
загубите от производството, преноса и раз­
пределението до сградата, т.е. еквивалентното 
количество енергия, която не е била обект на 
процес на превръщане и/или преобразуване.
3.1.1. Изчислителният метод за определяне 
на брутната потребна енергия в сгради се ос­
новава на квазистационарен топлинен баланс 
на сградата, в който динамиката на топло­
обменните процеси се отчита с коефициенти 
на оползотворяване на топлинните печалби 
и топлинните загуби. 
3.1.2. При разлика между вътрешните темпе­
ратури в различните отопляеми пространства 
или различните охлаждани пространства на 
сградата, по-малки от 4 К, сградата се раз­
глежда като една топлинна зона със средна 
обемна вътрешна температура.
За периода на отопляване средната темпе­
ратура в сградата се определя по формулата:
s
i,s,H
s
i,H
s
s
Vθ
θ
V
= ∑
∑
	
(3.1),
където:
i,s,H
θ
 е температурата на въздуха в ото­
пляваното пространство s, °С;
Vs – обемът на отопляваното пространство 
s, определен по външни размери, m3.
За периода на охлаждане средната темпе­
ратура се определя по формулата:
s
i,s,C
s
i,C
s
s
Vθ
θ
V
= ∑
∑
	
(3.2),
където:
i,s,C
θ
 е проектната температура на въздуха 
в охлажданото пространство s, °С;
Vs – обемът на охлажданото пространство 
s, определен по външни размери, m3.
3.1.3. Топлинните печалби от вътрешни из­
точници зависят от режима на експлоатация на 
сградата и мощността на използваните уреди.
В топлинните печалби топлината, отделена 
от хора, се отчита само с осезаемата съставяща.
3.1.4. Когато зоната съдържа пространства 
с различен режим на използване, различни 
вътрешни топлинни източници, продължи­
телност на осветление и продължителност на 
вентилация, се използват осреднени по площ 
стойности на параметрите.
3.2. Годишна потребна енергия
Годишната потребна енергия (Q) в kWh 
за отопляване, вентилация, гореща вода за 
битови нужди и охлаждане се изчислява по 
следното балансово уравнение:
Q = QH + QV + QW + QC + Qr,	
(3.3),
където:
QH е годишната потребна енергия за ото­
пляване, kWh;
QV – годишната потребна енергия за вен­
тилация, kWh;
QW – годишната потребна енергия за го­
реща вода за битови нужди, kWh;
QC – годишната потребна енергия за ох­
лаждане, kWh;
Qr – годишното количество регенерирана 
енергия в сградата, kWh.
3.3. Първична енергия
За определяне на първичната енергия се 
използва коефициент ер, отчитащ загубите 
при добив и/или производство и пренос на 
енергийни ресурси и енергия. Първичната 
енергия за сградата (Qp) в kWh се определя 
по формулата:
p
i
p,i
i
Q
Q . e
=∑
	
(3.4),
където:
Qp е количеството първична енергия, kWh;
Qi – количеството брутна потребна енергия 
с i-тия енергоносител, kWh;
ep,i – коефициент, отчитащ загубите за до­
бив/производство и пренос на i-тата съставяща 
на брутната потребна енергия.
Стойностите на коефициента ер са дадени 
в таблица 1.
Таблица 1
Вид енергиен ре­
сурс/енергия
Коефициент ер
Промишлен газьол
1,1
Природен газ
1,1
Пропан-бутан
1,1
Черни каменни въг­
лища
1,2
Кафяви каменни 
въг­лища
1,2
Дърва за горене
1,05
Дървени брикети
1,25
Електроенергия
3,0
4. Метод за изчисляване на потребната 
енергия
4.1. Потребна енергия за отопляване
За всяка зона на сградата потребната енер­
гия за отопляване за всеки месец от отопли­
телния период се изчислява по уравнението:
H,nd
H,ht
H,gn
H,gn
Q
Q
η
.Q
=
−
	
(3.5),
при условие че  
H,nd
Q
0
≥
,
където:
H,nd
Q
 е потребната енергия за отопляване 
на зоната, kWh;
H,ht
Q
 – пълните топлинни загуби  на зона­
та за месеца, определени съгласно т. 4.4, kWh;
H,gn
Q
 – топлинните печалби в зоната за 
месеца, определени съгласно т. 4.5, kWh;