Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 27

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
се изграждат за осигуряване на най-малко 
3-та категория на въздухоплътност на кон-
тактната конструкция на сградата, като се 
уплътняват всички входове и отвори в тези 
конструкции; 
2. при изграждане на шахти, разположени 
вертикално по височина на сградата, те се 
уплътняват по начин, който осигурява най-
малко 3-та категория на въздухоплътност на 
контактната конструкция на сградата; 
3. при техническа възможност стълбищ-
ните пространства на контактния етаж се 
отделят от останалите стълбищни простран-
ства чрез уплътнени врати с автоматично 
отваряне и затваряне;
4. вратите на контактния етаж се отварят 
навътре с изключение на тези, които са по 
евакуационните пътища. 
Чл. 25. В технически помещения, разпо-
ложени в контактния етаж, в които по тех-
нологични или по други причини се изисква 
поддържане на подналягане, се осигурява 
пресен въздух в съответствие с нормативните 
изисквания, като помещенията се отделят 
от другите части на сградата с уплътнена 
конструкция най-малко 3-та категория на 
въздухоплътност, с уплътнени врати, с ав-
томатично затваряне. 
Чл. 26. В зоната на контактния етаж се 
осигурява общообменна вентилация съгласно 
методиката в приложение № 4.
Чл. 27. При изграждане на подово отоп-
ление/охлаждане, което е част от контакт-
ната конструкция на сградата със земната 
основа, се спазват изискванията на чл. 31, 
ал. 2 независимо от радоновия индекс на 
строителната площадка. 
Раздел II
Технически изисквания за защита от радон 
на нови сгради
Чл. 28. За предотвратяване проникването 
на радон в нови сгради, планирани в райони 
с установена концентрация на радон, се про-
ектират мерки в зависимост от определения 
радонов индекс на строителната площадка с 
отчитане на следните данни при планирането 
на сградата: местоположение на сградата, 
площ в контакт с почвата/земната основа, 
вътрешно разпределение на пространствата, 
кратност на въздухообмена и др.
Чл. 29. (1) Защитата от проникване на ра-
дон при проектиране на нови сгради с нисък 
радонов индекс на строителната площадка 
се осигурява чрез изпълнение на всички 
контактни конструкции от 2-ра категория 
на въздухоплътност. 
(2) Допуска се изискването по ал. 1 да не 
се прилага за сгради с кухи пространства, 
при които подовата конструкция над кухото 
пространство е изградена от 3-та категория 
на въздухоплътност, при изпълнение на 
условието по т. 13, буква „а“ съгласно при-
ложение № 5. 
Чл. 30. (1) Защитата от проникване на ра-
дон в нови сгради със среден радонов индекс 
на строителната площадка се осигурява чрез 
изпълнение на всички контактни конструк-
ции от 1-ва категория на въздухоплътност. 
(2) За сградите по ал. 1 се допуска из-
пълнение на контактната конструкция от 
2-ра категория на въздухоплътност, когато 
са изпълнени условията: 
1. сградата е с принудителна вентилация, 
както е посочено в приложение № 7;
2. пространствата на контактния етаж не 
са обитаеми и: 
а) контактният етаж е осигурен с обмен 
на въздуха, като вентилационната система 
е проектирана съгласно приложение № 5 от 
т. 4 до 11;
б) таванът на контактния етаж е най-
малко 3-та категория на въздухоплътност с 
уплътнени отвори за сградни инсталации;
в) всички входове към контактния етаж 
са осигурени с уплътнени врати, които се 
затварят автоматично. 
(3) За сгради с кухи пространства се спаз-
ват изискванията в приложение № 5. Когато 
таванът на кухите пространства е изпълнен 
от 2-ра категория на въздухоплътност на 
конструкцията, се допуска отворите, през 
които преминават инсталациите на сградата, 
да не се уплътняват. 
(4) По искане на възложителя защитата 
от радон на нови сгради с нисък и среден 
радонов индекс на строителната площадка 
може да бъде решена както за сграда с висок 
радонов индекс на строителната площадка. 
Чл. 31. (1) Защитата от проникване на 
радон на нови сгради с висок радонов индекс 
на строителната площадка се осигурява чрез 
изпълнение на всички контактни конструк-
ции от 1-ва категория на въздухоплътност 
при условие, че обемната концентрация на 
радон в почвата за установяване на радоновия 
индекс на строителната площадка е: 
1. Cs < 200 kBq/m3 – за ниска пропуск-
ливост на почвата; 
2. Cs < 140 kBq/m3 – за средна пропуск-
ливост на почвата; 
3. Cs < 60 kBq/m3 – за висока пропускли-
вост на почвата.
(2) Когато обемната концентрация на ра-
дон в почвата за установяване на радоновия 
индекс на строителната площадка надвишава 
стойностите по ал. 1 в зависимост от про-
пускливостта на почвата или под сградата 
е създадено дренажно ниво с висока про-
пускливост на газ, или проектът на сградата 
предвижда етажно отопление/охлаждане 
като част от контактната конструкция на