Държавен вестник, бр. 61, 2023 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
§ 9. В чл. 56, ал. 6 думите „Наредба № 2 
от 1987 г. за противопожарните строително-
технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; 
изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)“ се заменят с 
„Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.)“.
§ 10. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „115“ се заменя със „130“. 
2. В т. 2 числото „0,07“ се заменя с „0,05“.
§ 11. В чл. 60, ал. 2 се правят следните 
изменения:
1. В т. 1 думите „или изпъкналите части 
на пещите им“ се заличават.
2. В т. 4 думите „или изпъкналите части 
на пещите“ се заличават.
§ 12. В чл. 62, ал. 1 думите „пещта или 
на“ се заличават.
§ 13. В чл. 71, ал. 2 думите „БДС EN 12828“ 
се заменят с „БДС EN 12828:2012+A1“.
§ 14. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „подвезки“ се заменя с 
„окачване“.
2. В ал. 2 думата „подвезка“ се заменя с 
„окачване“.
§ 15. Наименованието на раздел III „Съ­
дове, работещи под налягане“ на глава първа 
от част трета се изменя така:
„Раздел III
Стационарно монтирани метални съдове, 
работещи под налягане“
§ 16. Създава се чл. 90а:
„Чл. 90а. (1) Стационарните метални съдо­
ве, предназначени за съхранение на втечнени 
въглеводородни газове, се монтират извън 
помещения.
(2) Съдовете със сферична форма се мон­
тират надземно.“
§ 17. В чл. 92 се създават ал. 4 – 7:
(4) Стационарните метални съдове, пред­
назначени за съхранение на втечнени въг­
леводородни газове, монтирани подземно, 
полуподземно или в саркофаг, трябва да са 
защитени от корозия и/или електрокорозия 
чрез диелектрично покритие и активна елек­
трохимична защита, които да отговарят на 
БДС 15704-83 и БДС 15705-83. Всички връзки 
на съда с кабели и проводници и на катодната 
защита се осъществяват само чрез екзотер­
мична спойка.
(5) Стационарните метални съдове, пред­
назначени за съхранение на втечнени въгле­
водородни газове, се разделят електрически 
от газопроводите посредством изолиращи 
фланци, монтирани непосредствено след 
спирателните кранове на съда. Изолиращите 
фланци се шунтират чрез искрогасително 
съпротивление.
(6) Допуска се съдовете, монтирани в сар­
кофаг, да не се засипват, при условие че са 
изпълнени изискванията на Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
(7) Антикорозионните покрития на съдове­
те, предназначени за втечнени въглеводородни 
газове, трябва да имат следните физико-ме­
ханични характеристики:
1. механична якост, която осигурява запаз­
ване на покритието по време на монтажа и от 
натоварването на почвата при експлоатация;
2. пластичност, която осигурява поемането 
на деформациите при въздействието на ниски 
или високи температури при извършване на 
монтажа и в процес на експлоатация;
3. добра адхезия към метала;
4. изолация срещу провеждане на елек­
трически ток;
5. устойчивост на биологично въздействие.“
§ 18. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Хоризонталните съдове, с изключе­
ние на сферичните, за втечнени или разтворени 
под налягане газове или течности трябва да 
се монтират с наклон, не по-малък от 0,5 на 
сто към щуцера, предназначен за изпразването 
и почистването им.“
§ 19. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Допуска се на стационарните 
метални съдове, предназначени за съхранение 
на втечнени въглеводородни газове, с обем до 
5 m3 включително, да се монтира един пред­
пазен клапан с устройство за бързо затваряне 
при демонтиране на клапана, а на съдове с 
обем над 5 m3 да се монтират два предпазни 
клапана с триходов вентил пред тях или два 
предпазни клапана с устройства за бързо 
затваряне при демонтиране на клапаните.
(2) Предпазните клапани се монтират 
към зоната на съда, в която има газова фаза. 
Изпуснатият газ през предпазните клапани, 
монтирани на съдовете за втечнени въгле­
водородни газове, се отвежда на безопасно 
място посредством свещ, която да извежда 
на височина, не по-малка от 3 m над кота на 
околния терен. Допуска се присъединяване на 
няколко предпазни клапана, обезопасяващи 
няколко съоръжения с едно и също работно 
налягане, към една свещ, ако тя е оразмерена 
да поеме дебита от всички клапани.
(3) Всеки клапан трябва да има пропускател­
на способност, не по-малка от максималното 
количество изпарен газ при околна темпера­
тура 650 °С. Пропускателната способност на 
предпазния клапан на подземен съд се приема 
30 на сто от тази за надземния.
(4) В съдовете с обем над 5 m3 се вгражда 
автоматично устройство, което не позволява 
запълването им с втечнен въглеводороден газ 
повече от 85 на сто от обема им.
(5) На газопроводите за течна фаза на съ­
дове с обем над 5 m3 непосредствено преди 
или след първата ръчна спирателна арма­
тура се монтира дистанционно управляема