Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) В зависимост от характера им дефектите
незабавно се отстраняват при техническото
обслужване или при основен ремонт.
(3) Основните ремонти на ВЛ се извършват
в зависимост от техническото им състояние,
условията на работа, появата на екстремни
природни условия и др. в срокове, определени с
местни инструкции, най-малко веднъж на 12
години.
Чл. 775. Конструктивните изменения по
стълбовете и на другите елементи от ВЛ могат
да се правят при планов ремонт само по одоб-
рен по съответния ред проект.
Чл. 776. (1) Плановите ремонти и реконст-
рукции на ВЛ, преминаващи през селскостопан-
ски обекти, се извършват съгласувано със соб-
ствениците или ползвателите на земите през
периоди от време, когато не се причиняват щети
на селскостопанската продукция или щетите са
минимални.
(2) При извършване на аварийно-възстано-
вителни работи собствениците или ползватели-
те на имотите се уведомяват и обезщетяват по
реда, определен в ЗУТ, ако са им нанесени щети.
Чл. 777. За съкращаване на времето за лик-
видиране на повредите по ВЛ в електроснабди-
телното предприятие се съхранява постоянен
авариен запас от необходимите материали и
детайли.
Чл. 778. (1) Организациите, експлоатиращи
ВЛ със съвместно окачени проводници, извър-
шват плановите ремонти в съгласувани между
тях срокове.
(2) В аварийни случаи ремонтните работи се
извършват с предварително уведомяване на
съответната страна.
Чл. 779. Въздушните линии, обслужвани от
две или повече електроснабдителни предприя-
тия, се изключват за профилактика, текущо
поддържане или основен ремонт по съгласува-
ни графици между тях с предприемане на мерки
за минимално времетраене на изключването.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  с е д м а
СИЛОВИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ
Чл. 780. При експлоатацията на силови ка-
белни линии редовното техническо обслужва-
не и основният ремонт осигуряват надеждност
в работата и минимално времетраене прекъс-
ването на електроснабдяването.
Чл. 781. (1) За приетите в редовна експлоа-
тация кабелни линии, освен съответната доку-
ментация по чл. 156, се комплектува, актуали-
зира и съхранява следната документация:
1. екзекутивен чертеж на трасето с отбеляза-
ни координати на съединителните муфи, изпъл-
нен в мащаб 1:200 или 1:500;
2. документ за заснемане на трасето и нана-
сяне в кадастъра;
3. чертеж на профила на трасето на кабелна-
та линия в местата на пресичане с пътища, реки,
жп и трамвайни линии, подземни технически
проводи;
4. акт за монтаж на кабелните глави и муфи;
5. акт за монтаж на устройствата за защита
на кабелните линии от електрохимична коро-
зия (ако такава е предвидена);
6. протокол за проверка целостта на токово-
дещите жила, екрана/мантията, външната за-
щитна обвивка на кабела;
7. протокол за изпитване с повишено напре-
жение на основната изолация и на външната
защитна обвивка;
8. акт за загряване на кабелите при полагане
в студено време съгласно изискванията на про-
изводителя.
(2) За маслонапълнените кабелни линии с
напрежение 110 kV и по-високо освен докумен-
тацията по ал. 1 се изискват допълнително:
1. протоколи за заводските изпитвания на
кабелите, главите и захранващата с масло апа-
ратура;
2. протоколи за измерване на активното съ-
противление и работния капацитет на токово-
дещите жила на кабелите;
3. протоколи за изпитване на маслото на
всички елементи от линията;
4. протоколи за изпитване на захранващите
агрегати и маслени резервоари;
5. протоколи за проверка на системите за
сигнализация и автоматично изключване при
ненормално налягане на маслото;
6. протоколи за проверка на наличието на
неразтворен въздух във всички секции на мас-
лонапълнена кабелна линия;
7. акт за усилията на теглене при полагане
на кабелите.
Чл. 782. (1) За всяка кабелна линия се оп-
ределят и записват във вътрешните инструк-
ции допустимият ток на продължително на-
товарване, както и допустимият ток и време-
то на претоварване в часове за една календар-
на година.
(2) Допустимите токове по ал. 1 се опреде-
лят по изискванията в документацията на про-
изводителя на кабелите и местните условия за
участък от трасето с най-неблагоприятни топ-
линни условия и с дължина не по-малка от 10 m.
(3) На скалите на амперметрите на кабелни-
те линии се нанася отметка за максимално до-
пустимия ток за продължително натоварване.
Чл. 783. В кабелните инженерни съоръже-
ния системно се контролират топлинният ре-
жим на работа на кабелите, състоянието и дей-
ствието на системите за вентилация и отводня-
ване. Не се допуска температурата на въздуха в
кабелни тунели, канали, шахти и камери през
летния период да надвишава температурата на
външния въздух с повече от 10 °С.
Чл. 784. За всяка кабелна линия се води до-
сие, включващо паспорт с техническите данни,
документите по чл. 156 и 781, сведения за вида
на възникналите повреди, извършените ремон-
ти и изпитвания.
Чл. 785. (1) Всяка кабелна линия се означава
с единен диспечерски номер или с диспечерско
наименование. Линии, съставени от няколко