Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 31

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
(2) При експлоатация на ЯЦ на БПУ трябва
да се намират поне двама оператори, притежа-
ващи удостоверения за правоспособност, изда-
дени от председателя на Агенцията за ядрено
регулиране.
(3) Отговорностите и правомощията на опе-
ративния персонал и на лицата, отговорни за
безопасността при експлоатация, трябва да бъ-
дат определени в организационните доку-
менти на ЯЦ.
Чл. 126. (1) Експлоатиращата организация
трябва да разработи, периодично да прераз-
глежда и да изпълнява програми за изпитва-
ния, техническо поддържане, ремонт, инспек-
тиране и контрол, насочени към поддържане
на работоспособността и надеждната работа на
конструкциите, системите и компонентите,
важни за безопасността, в съответствие с про-
екта през целия срок на експлоатация на ЯЦ.
Честотата за провеждане на изпитванията, тех-
ническото поддържане, ремонта, инспектира-
нето и контрола трябва да се основава на:
1. тяхната важност за безопасността;
2. тяхната надеждност и изискванията на
производителите;
3. експлоатационния опит и резултатите от
текущия контрол;
4. възможното влияние на изпълняваните
дейности върху безопасността на ЯЦ.
(2) За изпълнение на отделните видове из-
питвания, техническо поддържане, ремонт,
инспектиране и контрол трябва да бъдат разра-
ботени писмени процедури в съответствие със
системата за осигуряване на качеството.
(3) Състоянието на основния метал и зава-
ръчните съединения на КСК, важни за безопас-
ността, трябва да се контролира периодично
посредством квалифициран неразрушаващ кон-
трол по отношение на области, методи, откри-
ване на дефекти и ефективност по специално
разработени процедури.
(4) Събраните данни за откази на КСК и
данни от изпитвания, техническо поддържане,
ремонт, инспектиране и контрол трябва да се
регистрират, систематизират, съхраняват и
анализират, както и да се използват за управле-
ние на ресурса на КСК.
Чл. 127. Изпитвания или експерименти на
КСК, важни за безопасността, които не се съ-
държат в технологичния регламент за експло-
атация или в експлоатационните инструкции,
трябва да се изпълняват по специални програ-
ми и процедури след положително становище
на Агенцията за ядрено регулиране.
Чл. 128. (1) Експлоатиращата организация
трябва да планира, контролира и изпълнява
временни и постоянни изменения в КСК, важ-
ни за безопасността, по начин, който не влияе
на способността ЯЦ да бъде експлоатирана
безопасно. Измененията, включително тези на
инструкции и процедури, на методите за оценка
на безопасността и на други фактори, свързани
с безопасността на експлоатация, трябва да
бъдат класифицирани по тяхната важност за
безопасността.
(2) При управлението на измененията тряб-
ва да се използват процедури, които съгласно
класификацията на измененията съдържат:
1. отговорностите при управлението на из-
мененията и критериите за преминаване към
изпълнение на всеки следващ етап;
2. причините и обосноваността на изме-
нението;
3. оценката на приложимостта;
4. изискванията при проектиране;
5. задълбочена оценка на безопасността на
измененията, които променят конфигурацията
на енергийния блок или пределите и условията
за експлоатация;
6. методите на производство, инсталиране и
изпитвания;
7. начините на въвеждане в експлоатация.
(3) Задълбочената оценка на безопасността
трябва да отчита всички аспекти на безопас-
ността, приложимите нормативни изисквания
и да се извършва от персонал, който е незави-
сим от този, отговорен за проектирането или
изпълнението на изменението.
(4) Преди въвеждане в експлоатация на из-
мененията трябва да се провежда обучение на
персонала и коригиране или обновяване на съ-
ответните експлоатационни документи.
(5) Управлението на временните изменения
трябва да включва тяхното ясно маркиране,
информиране на персонала, оценка на влияни-
ето им върху експлоатацията, ограничаване на
броя им и продължителността на използване и
периодична оценка за необходимостта от тях.
Чл. 129. (1) Експлоатиращата организация
трябва да разработи и да изпълнява програма
за събиране, анализ, документиране и раз-
пространение на собствения и чуждия експло-
атационен опит с цел определяне на добрата
експлоатационна практика, както и събития-
та, отклоненията и тенденциите, които пони-
жават нивото на безопасност или намаляват
установените запаси по безопасност, и пред-
приемане на коригиращи мерки за тяхното от-
страняване.
(2) Експлоатационните събития, важни за
безопасността, трябва да се анализират въз ос-
нова на процедури, които да определят методи-
те за оценка на поведението на КСК и на персо-
нала, с цел:
1. установяване на пълната последователност
на развитие на събитието;
2. определяне на отклоненията и погрешни-
те действия;
3. анализ на директните и коренните причини;
4. оценка на важността за безопасността,
включително възможните последствия;
5. определяне на коригиращите мерки.