Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
c За кабели с минерална изолация може да бъдат 
допустими по-високи работни температури в 
зависимост от обявената температура за кабела, 
неговите клеми, условията на околната среда и 
различни външни въздействия.
d За сертифицирани проводници или кабели може 
да се прилага максимална гранична стойност на 
температурата при работа съгласно специфика-
цията на производителя.
Забележка 1. В таблицата не са включени всички 
видове кабели.
Забележка 2. За шинни, захранващи и осветителни 
системи допустимият продължителен ток на на-
товарване е определен в продуктовите стандарти.
Забележка 3. За граничните стойности на темпе-
ратурата за други видове изолация се прилагат 
данните от спецификациите на производителя.
3.2. Изискването на т. 3.1 се приема за из-
пълнено, когато токът за изолирани проводници 
и кабели без броня не превишава съответните 
стойности, избрани от таблиците на производите-
лите, при спазване на приложимите корекционни 
коефициенти.
3.3. Подходящите стойности на допустимия 
продължителен ток на натоварване могат да бъдат 
определени чрез документацията на производи-
телите, чрез изпитване или чрез изчисляване 
по апробиран метод. Когато е необходимо, се 
отчитат характеристиките на товара и, за вкопани 
кабели, ефективното топлинно съпротивление 
на почвата.
3.4. Температура на околната среда е темпе-
ратурата на обкръжаващата среда, когато раз-
глежданите кабели или изолирани проводници 
не са натоварени.
3.5. Групи, съдържащи повече от една верига
За групи изолирани проводници или кабели, 
които имат една и съща максимална работна 
температура, са приложими редуциращи ко-
ефициенти, определени в специализираната 
литература.
За групи, съдържащи кабели или изолирани 
проводници, с различни максимални работни 
температури, допустимият продължителен ток 
на натоварване на всички кабели или изолирани 
проводници в групата трябва да се базира на 
най-ниската максимална работна температура 
на всеки кабел в групата заедно с подходящия 
намаляващ коефициент за групата.
Когато при известни работни условия кабел 
или изолиран проводник се очаква да провеж-
да ток не по-голям от 30 % от неговия групов 
допустим продължителен ток на натоварване, 
той може да бъде пренебрегнат при определяне 
на редуциращия коефициент за останалата част 
от групата.
3.6. Брой на натоварените проводници
3.6.1. В дадена верига се разглеждат само 
проводниците, които провеждат тока на товара. 
Когато се предполага, че проводниците в много-
фазни вериги провеждат балансирани токове, не 
е необходимо да се отчитат свързаните неутрални 
проводници. При тези условия за четирижилен 
кабел се определя същия продължителен допус-
тим ток на натоварване както за трижилен кабел 
със същото напречно сечение за всеки линеен 
проводник. Четири- или петжилни кабели може 
да имат по-високи допустими продължителни 
токове на натоварване, когато са натоварени 
само три проводника.
Това не е приложимо, когато са налични 
съставящи на трети хармоник или кратни на 
3, представящи пълно хармонично изкривяване 
(THD), по-голямо от 15 %.
3.6.2. Когато неутралният проводник в много-
жилен кабел провежда ток поради несиметрич-
ност в натоварването на линейните проводници, 
прегряването поради тока в неутралата се компен-
сира чрез намаляване на топлината, генерирана 
от един или повече от линейните проводници. 
В този случай неутралният проводник трябва да 
се избира съобразно най-големия ток на линеен 
проводник.
Във всички случаи неутралният проводник 
трябва да има напречно сечение, осигуряващо 
съответствие с т. 3.1.
3.6.3. Когато неутралният проводник провеж-
да ток без съответно намаляване на товара на 
линейните проводници, той трябва да бъде взет 
предвид при установяване на продължителния 
допустим ток на натоварване на веригата. Такива 
токове може да бъдат причинени от значително 
наличие на трети хармоник в тока на трифаз-
ни вериги. Когато наличието на хармонични 
съставящи е по-голямо от 15 % от основния 
линеен ток, напречното сечение на неутралния 
проводник не трябва да бъде по-малко от това 
на линейните проводници.
3.6.4. Проводници, които изпълняват функция-
та само на защитни проводници (PE проводници) 
не трябва да се разглеждат. PEN проводниците 
трябва да се разглеждат както неутралните 
проводници.
3.7. Проводници в паралел
Когато два или повече линейни проводници 
или PEN проводници са свързани в паралел, 
трябва да се прилага или условието на буква 
„а“, или условието буква „б“:
a) трябва да се вземат мерки за постигане на 
еднакъв ток на товара, разпределян между тях.
Това изискване се приема за изпълнено, когато 
проводниците са от един и същ материал, имат 
равни напречни сечения, имат приблизително 
равни дължини и нямат разклонени вериги по 
дължината си, и или
– паралелните проводници са многожилни 
кабели или са усукани едножилни кабели или 
са изолирани проводници, или
– паралелните проводници са неусукани ед-
ножилни кабели или са изолирани проводници, 
разположени във форма на триъгълник или в 
една плоскост, и са с напречно сечение, по-малко 
от или равно на 50 mm2 за мед или 70 mm2 за 
алуминий, или
– когато паралелните проводници са неусука-
ни едножилни кабели или изолирани проводници, 
разположени във форма на триъгълник или в една