Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 93. (1) Съдовете и техните опори трябва
да са защитени по подходящ начин в случай, че
съществува опасност от недопустимото им наг-
ряване от възможен пожар на съседни сгради,
съоръжения, складирани материали и други.
(2) Счита се, че изискването по ал. 1 е изпъл-
нено, ако се осигури стойността на Re/t на ма-
териала, от който е произведен съдът, при мак-
сималната температура, при която ще се нагрее
съдът при пожар, да е равна или по-голяма от
стойността, определена по приложение № 3, и
предпазният клапан на съда да е оразмерен така,
че в условия на пожар да не се допусне повиша-
ването на налягането в съда над изчислително-
то му налягане.
Чл. 94. Хоризонталните съдове за втечнени
или разтворени под налягане газове или теч-
ности трябва да се монтират с наклон, не по-
малък от 2 на сто, към щуцера, предназначен за
изпразването и почистването им.
Чл. 95. (1) Съдовете трябва да се монтират
така, че да се осигури безопасен достъп до всич-
ките им части и възможност за извършване на
преглед, ремонт и почистване отвън и отвътре
и да са на разстояние, не по-малко от 1,0 m, от
други съдове, фундаменти, стени на сгради,
проводи и други съоръжения.
(2) Допуска се разстоянието по ал. 1 между
два съда да бъде намалено до 0,6 m, ако това не
затруднява извършването на прегледите, обс-
лужването и ремонта им.
Чл. 96. Надземните съдове трябва да са за-
щитени от съприкосновение с моторни превоз-
ни средства чрез изграждане на защитни ограж-
дения или осигуряване на безопасни разстоя-
ния между съда и платното за движение на
моторните превозни средства.
Чл. 97. Флуидът, който се изпуска от уст-
ройствата за непосредствено ограничаване на
налягането, трябва да се отвежда на безопасно
място чрез изпускателна свещ.
Чл. 98. (1) На входящите и изходящите тръ-
бопроводи на устройствата за непосредствено
ограничаване на налягането не трябва да се
монтира спирателна арматура.
(2) Допуска се между съда и устройствата за
непосредствено ограничаване на налягането да
се монтират триходови вентили или други уст-
ройства, които не допускат едновременното им
изключване.
(3) Допуска се, когато на съда е монтиран
повече от един предпазен клапан, всеки от ко-
ито е оразмерен да обезопаси самостоятелно
съда, пред предпазния клапан да се монтира
устройство за бързо затваряне при демонтира-
нето му.
Чл. 99. На захранващия тръбопровод на съд
с максимално работно налягане, по-малко от
налягането на захранващия го източник, се
поставя автоматично редуциращо устройство
на налягането на работния флуид с манометър
и предпазен клапан, монтирани след него по
посока на движението на флуида.
Чл. 100. Съдовете с височина над 2 m трябва
да имат стационарни метални стълби и пло-
щадки за обслужване на арматурата, средства-
та за измерване и устройствата за безопасност.
Чл. 101. Надземно монтираните съдове
трябва да са защитени от пряко попадане на
мълния.
Чл. 102. След монтирането и регистриране-
то съгласно чл. 259, ал. 2 на всеки съд ползвате-
лят му трябва да постави табелка с регистраци-
онния номер на съда и стойността на разреше-
ното максимално работно налягане в МРа.
Чл. 103. Съдовете за съхранение на втечне-
ни газове, монтирани надземно и полуподзем-
но, при необходимост трябва да се предпазват
от превишаване на максималната работна тем-
пература вследствие въздействието на слънче-
вите лъчи чрез боядисване в бял, сребрист или
друг светъл цвят, чрез монтиране на сенници
или водна оросителна инсталация с подходящ
дебит и плътност на водното покритие.
Чл. 104. (1) Не се допуска на разстояние, по-
малко от 5 m, от щуцерите или арматурата на
съдове за по-тежки от въздуха газове да има
открити канали или шахти, незащитени от нав-
лизането на газ, както и входни отвори и отво-
ри към разположени по-ниско помещения.
(2) При наклонени терени трябва да се пред-
видят мерки, които да предотвратят проник-
ването на по-тежките от въздуха газове в по-
ниско разположени помещения, канали или
шахти.
Чл. 105. На щуцерите за вземане на проби от
съдове с флуиди от група 1 трябва да се монти-
рат последователно два спирателни органа.
Чл. 106. Зоните, в които на открито са мон-
тирани съдове с флуиди от група 1, трябва да са
обозначени с табели, на които са записани на-
именованието на газа и категорията, в която се
класифицира съгласно Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества.
Чл. 107. Персоналът в открити складове, в
които са монтирани съдове за съхранение на
флуиди от група 1, трябва да има сигурна връз-
ка за оповестяване на специализираните звена
по пожарна и аварийна безопасност на ползва-
теля или районните служби “Пожарна безопас-
ност и защита на населението” на Министерс-
твото на вътрешните работи.
Чл. 108. В района, в който се съхраняват
съдове за експлозивни, изключително запали-
ми, лесно запалими, запалими, силно токсични
или токсични флуиди, трябва да има ветропо-
казател.
Чл. 109. Не се допуска монтиране на съдове
в подземни шахти, асансьорни шахти, железо-
пътни и автомобилни тунели, язовирни стени,
мостове и под стълбища.
Чл. 110. Надземните съдове за експлозивни,
изключително запалими, лесно запалими или
запалими флуиди, монтирани на открито, тряб-
ва да имат самостоятелно заземяване, ако съ-
дът е електрически изолиран от фундамента и