Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  43
§ 41. В чл. 63 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 63. На територията на автоснабдителни 
станции от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабдител­
ни станции за пропан-бутан, газоснабдителни 
станции за природен газ, станции за зареждане 
на автомобили, задвижвани с гориво водород, 
комплексни автоснабдителни станции) не се 
разрешава:“.
2. В т. 2 думите „моторни превозни средства 
(МПС)“ се заменят с „МПС“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. паркирането на МПС извън изградените 
и предназначени за целта места на разстояние, 
по-малко от 5 m от резервоарите, отдушните 
тръби, шахтите за отработени масла, компре­
сорния модул за природен газ, бутилковата 
група за природен газ, пунктовете за пълнене 
на бутилки с пропан-бутан, изпускателните 
тръби от предпазната арматура, колонките за 
зареждане на МПС, площадките за стациони­
ране на мобилна платформа с газобутилкова 
инсталация за природен газ и съоръженията 
за пълнене на резервоарите;“.
§ 42. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В свободната дворна площ на обекти от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф3.1, Ф5.2 и Ф5.3 се допуска поставянето на 
стелажи за съхранение и продажба на бутилки с 
втечнен въглеводороден газ с обща вместимост 
на бутилките до 500 l за обектите от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф3.1 и до 
1500 l за обектите от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.2 и Ф5.3.“
2. В ал. 2 означението „Ф 5.1“ се заменя 
с „Ф5.1“.
§ 43. В чл. 82 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В основния текст думата „допуска“ се 
заменя с „разрешава“.
2. Създава се т. 7:
„7. на временни места, без да е издаден 
акт по чл. 68, ал. 1.“
§ 44. В чл. 86, т. 6 думата „невзривозащи­
тени“ се заменя с „неексплозивозащитени“.
§ 45. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки 
конкретен случай на експлоатация на пре­
местваемите обекти с гъвкаво покритие с 
възможност за едновременно пребиваване в 
тях на повече от 50 души се разработват доку­
ментите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и писмено 
се уведомява съответната РСПБЗН, в чийто 
район на действие ще бъде поставен обектът.“
§ 46. В чл. 96, ал. 1, т. 3 думата „незащи­
тени“ се заменя с „пожаронезащитени“.
§ 47. В чл. 99, ал. 3 означението „Cfl-sl“ се 
заменя с „CFL-s1“.
§ 48. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. Когато преместваемите обекти с 
гъвкаво покритие са предназначени за повече 
от 100 души, не се разрешава наличието на 
вити (спираловидни) евакуационни стълбища 
и евакуационни стълбища, които не са вити, 
но включват стъпала с форма в хоризонтал­
ната проекция, различна от правоъгълната.“
§ 49. В чл. 109 думата „допуска“ се заменя 
с „разрешава“.
§ 50. В допълнителната разпоредба се 
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпо­
редба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. „Обекти“ са всички недвижими имоти, 
в т.ч. поземлени имоти, сгради или части от 
сгради, самостоятелни обекти в сгради, съо­
ръжения, инсталации и преместваеми обекти 
съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпо­
редби на ЗУТ.“
б) в т. 6 след думата „прахове“ се добавя „за 
пожари клас А, В, С и D, въглероден диоксид“;
в) създават се т. 18 и 19:
„18. „Пожарозащитни врати“ са врати, пред­
назначени да осигурят устойчивост на огън, 
когато се използват за затваряне на постоянни 
отвори в устойчиви на огън преградни еле­
менти (стени). Вратата може да включва всеки 
страничен панел, панели за наблюдение, горни 
изравнителни панели, напречни панели и/или 
остъкление, заедно със строителния обков и 
всички уплътнения (осигурени за целите на 
устойчивостта на огън).
19. „Димоуплътнени врати“ са димозащитни 
врати с класификация за пропускане на дим Sa 
(Sa3 или Sa4) или S200 съгласно БДС EN 13501-2 
„Класификация на строителни продукти и 
елементи по отношение на реакцията им на 
огън. Част 2: Класификация въз основа на 
резултати от изпитвания за устойчивост на 
огън и/или контрол на дима, с изключение 
на вентилационни инсталации“.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1a. (1) За цитираните в наредбата стан­
дарти и стандартизационни документи, които 
са датирани, се прилага цитираното издание 
на стандарта/стандартизационния документ. За 
недатираните стандарти и стандартизационни 
документи се прилагат действащите издания 
заедно с всички поправки, изменения и на­
ционални приложения към тях.
(2) Когато в наредбата е цитиран стандарт 
или стандартизационен документ, който по 
време на действието на наредбата е отменен 
и заменен с друг стандарт или стандарти­
зационен документ, се прилага заменящият 
стандарт/стандартизационен документ.