Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
“звезда” или “триъгълник” и се заземяват в
звездния център или в произволно избрана точ-
ка на намотките, ако не е предвидена защита на
тези намотки от пренапрежения.
(2) Неизползваните намотки за средно на-
прежение се защитават с вентилни отводи на
всяка фаза независимо от схемата на свързва-
нето на намотките.
Чл. 300. Ежегодно преди настъпването на
гръмотевичния период се извършва проверка на
схемите на мълниезащитата, като се отбелязват
извършените или предстоящите изменения.
Чл. 301. (1) За защита от комутационни пре-
напрежения електрическите мрежи средно на-
прежение (СрН) работят със заземен звезден
център през дъгогасителен реактор или актив-
но съпротивление, както и смесено.
(2) Защита от комутационни пренапрежения
и заземяване на звездния център се налага при
капацитивен ток на земно съединение, по-го-
лям от 10А.
Чл. 302. Начинът на заземяване на звездния
център се избира в зависимост от вида на мре-
жата и съотношението на кабелната и въздуш-
ната част, както следва:
1. въздушни мрежи—чрез дъгогасителен ре-
актор или комбинирано с активно съпротив-
ление;
2. кабелни мрежи—чрез активно съпротив-
ление;
3. смесени мрежи—чрез активно съпротив-
ление, когато кабелната част е по-голяма от
40 % от общата дължина на мрежата, и комби-
нирано—когато кабелната част на мрежата е
по-малка от 40 %.
Чл. 303. Звездният център на мрежи с напре-
жение 6 ч 10 kV с директно присъединени към
тях генератори и/или двигатели се заземява през
активно съпротивление, когато капацитивният
ток при земно съпротивление е по-голям от 5 А.
При необходимост се вгражда устройство за
създаване на изкуствен звезден център.
Чл. 304. При ток на земно съединение 50 А
и по-голям се поставят най-малко два дъгога-
сителни реактора.
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 305. С тази глава се определят изисква-
нията за техническа експлоатация на конденза-
торните уредби, които се използват за повиша-
ване на фактора на мощността и за регулиране
на напрежението в електрическите уредби с
честота 50 Hz и с напрежение от 0,22 до 10 kV
вкл. чрез паралелно включване на кондензато-
рите към консуматорите на реактивна енергия.
Чл. 306. Главата не се отнася за конденза-
торни уредби за надлъжна компенсация, за спе-
циални уредби и за различните видове електри-
чески филтри.
Чл. 307. При доставяне на нови кондензато-
ри се прави оглед на техническото им състоя-
ние, оформя се акт за приемане и се проверяват
изправността на корпуса, изолаторите, контакт-
ните изводи, клемата за заземяване на корпуса
за кондензатори, които нямат съединен с кор-
пуса извод, наличието на табелки с технически
данни и дали не изтича масло.
Чл. 308. В помещенията за кондензаторни
батерии се осигуряват:
1. принципна еднополюсна схема на уредба-
та с данни за номиналния ток на стопяемите
вложки на предпазителите, защитаващи отдел-
ни кондензатори, част от уредбата или цялата
кондензаторна батерия, съответно за настрой-
ката на максималнотокова защита, в случай че
се използва защитно реле;
2. термометър или друг уред за измерване на
температурата на околния въздух;
3. щанга за разреждане на кондензаторите;
4. противопожарни уреди и съоръжения,
съгласувани с органите за пожарна и аварийна
безопасност.
Чл. 309. Термометърът или датчикът на уре-
да за измерване на температурата се разполага в
най-горещото място на помещението на конден-
заторната уредба между кондензаторите така, че
да бъде осигурена възможност за наблюдаване
на показанията му без изключване на конденза-
торите и без снемане на предпазните огради.
Чл. 310. Паспортът на батерията съдържа
списък на кондензаторите с данни за поредния
номер, производствения номер, датата на мон-
тажа, номиналното напрежение, мощността и
капацитета на всеки кондензатор според табел-
ката от производителя.
Чл. 311. За осигуряване на най-икономичен
режим на работа на електрическата мрежа и за
поддържане на нивото на напрежението се из-
ползва автоматично регулиране на мощността
на кондензаторната уредба чрез включване и
изключване на цялата уредба или на отделни
нейни секции.
Чл. 312. (1) Монтирането на устройство за
автоматично регулиране на мощността на кон-
дензаторните батерии с мощност над 150 kVAr
е задължително.
(2) На кондензаторните батерии с мощност
до 100 kVAr се монтира един амперметър, а над
100 kVAr—три амперметъра.
Чл. 313. Временно, до монтирането на уст-
ройство за автоматично регулиране на мощност-
та се допуска ръчно включване и изключване на
кондензаторните батерии или на отделни техни
секции от дежурния персонал по график, изгот-
вен от енергетика на потребителя и съгласуван
с преносното/разпределителното предприятие.
Чл. 314. (1) Забранява се работата на кон-
дензаторните уредби при потребители, работе-
щи на две смени през нощните часове и в праз-
ничните и почивните дни, а на три смени—в
почивните дни.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за по-
требители с непрекъснат работен цикъл.
Чл. 315. (1) За икономия на електрическа
енергия се препоръчва кондензаторните уредби
за напрежения над 1000 V да работят без посто-