Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 21

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
6. Инсталационни изисквания:
6.1. Отоплителните, вентилационните и кли-
матичните инсталации се проектират и изграж-
дат в съответствие с Нормите за проектиране
на отоплителни, вентилационни и климатични
инсталации, публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.
на Бюлетина за строителство и архитектура
(БСА), издание на Стопанско обединение “Стро-
ителство” и на Комитета по териториално и
селищно устройство при Министерския съвет.
6.2. Електрозахранването и електрическите
уредби се проектират и изграждат съгласно
Правилника за устройство на електрическите
уредби (публ., ДИ “Техника” 1980; изм. и доп.,
БСА, кн. 3 от 1982 г., и Наредба № 2 за електри-
чески уредби в сгради—ДВ, бр. 11 от 1999 г.).
6.3. Водопроводните и канализационните
инсталации се проектират и изграждат съглас-
но Нормите за проектиране на водопроводни и
канализационни инсталации в сгради (публ. в
бр. 5 и 6 от 1986 г. на Бюлетина за строителство
и архитектура, издание на Стопанско обедине-
ние “Строителство”, и на Комитета по терито-
риално и селищно устройство при Министерс-
кия съвет, попр., БСА, бр. 8 от 1987 г.; изм. и
доп., БСА, бр. 11 от 1988 г., бр. 1 от 1993 г.; ДВ,
бр. 62 от 1995 г. и бр. 15 от 1996 г.):
6.3.1. лечебните заведения за болнична по-
мощ, диспансерите и домовете за медико-соци-
ални грижи се осигуряват с необходимото ко-
личество вода, отговаряща на изискванията на
БДС 2823-83 “Вода за пиене”;
6.3.2. в предоперационните, операционните,
подготвителните към родилните зали, боксове
и полубоксове в инфекциозните отделения и в
помещенията за изкъпване на новородени се
предвиждат кранове, управлявани крачно, ла-
кетно, с фотоклетка или по други начини, га-
рантиращи стерилността при работа;
6.3.3. не се допуска разполагането на подови
сифони в помещенията, посочени в т. 5.3;
6.3.4. болничните стаи, кабинетите, манипу-
лационните и санитарните възли се оборудват
с мивка с течаща топла и студена вода.
7. Лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи съобразно вида и предмета на своята
дейност се състоят от следните видове основни
помещения с осигурена минимална площ:
7.1. Консултативно-диагностичен блок:
7.1.1. приемно-консултативни кабинети—
12 кв. м;
7.1.1.1. кабинет за прием на пациентите за
хоспитализация и по спешност—12 кв. м;
7.1.1.2. помещения за групова психотерапия
към психиатричните диспансери —25 кв. м;
7.1.1.3. кабинет за информационно обслуж-
ване и регистрация на пациентите или на дис-
пансеризираните болни—по 6 кв. м за всяко
работно място;
7.1.2. медико-диагностични лаборатории—
по 6 кв. м за всяко работно място, но не по-
малко от 15 кв. м за всяко функционално звено;
7.1.3. отделения без легла:
7.1.3.1. кабинети за образна диагностика—
площта се определя от вида на образно-диаг-
ностичната апаратура; към тях се осигуряват
две съблекални по 1,5 кв. м, кът с кислородна
инсталация; при наличие на апаратура—източ-
ник на йонизиращи лъчения, се осигуряват: про-
цедурно помещение—16 кв. м, командно—
3 кв. м, фотолаборатория—12 кв. м, склад за
филми и химикали—3 кв. м;
7.1.3.2. кабинети за физикално лечение и
рехабилитация—не по-малко от 6 кв. м на про-
цедурно място;
7.1.3.3. патологоанатомично и съдебно-ме-
дицинско отделение— най-малко по 50 кв. м;
7.1.3.4. кръвна банка с кабинет за изследва-
не на кръвните групи и хладилна камера за
съхранение на биопродуктите—общо не по-мал-
ко от 20 кв. м;
7.1.4. спомагателни помещения:
7.1.4.1. чакалня—по 2 кв. м на кабинет, но не
по-малко от 12 кв. м;
7.1.4.2. санитарни възли с преддверие за пер-
сонал и пациенти—с площ по 3 кв. м;
7.1.4.3. складови помещения—по 4 кв. м за
всеки тип;
7.1.4.4. помещение за съхраняване на чистач-
ния инвентар и препаратите за почистване и
дезинфекция с мивка аусгус—4 кв. м;
7.1.4.5. помещение с хладилна камера за съх-
раняване на трупове—10 кв. м.
7.2. Стационарен блок:
7.2.1. болнично отделение (клиника):
7.2.1.1. болнични стаи:
7.2.1.1.1. за възрастни и деца над 14 г.—по
6,5 кв. м на едно легло, но не по-малко от
12 кв. м;
7.2.1.1.2. за деца от 3 до 14 г.—по 5 кв. м на
едно легло, но не по-малко от 8 кв. м;
7.2.1.1.3. за деца до 3 г.—по 4 кв. м на едно
легло, но не по-малко от 6 кв. м;
7.2.1.1.4. за следоперативна реанимация—по
12 кв. м на едно легло;
7.2.1.1.5. за дихателна реанимация и за ин-
тензивно лечение—16 кв. м на легло;
7.2.1.1.6. изолатор—по 6,5 кв. м на едно лег-
ло, но не по-малко от 12 кв. м;
7.2.1.2. манипулационна—9 кв. м;
7.2.1.3. превързочна към отделенията с хи-
рургични специалности, цистоскопна, за ендос-
копски и биопсични изследвания—по 16 кв. м;
7.2.1.4. гипсовъчна—9 кв. м;
7.2.1.5. лекарски кабинети—по 12 кв. м;
7.2.1.6. сестринска стая—12 кв. м;
7.2.1.7.стая за помощния персонал—6 кв. м;
7.2.1.8. разливен хранителен офис с чиста и
нечиста част—12 кв. м с осигурени минимум по
две двугнездни мивки;
7.2.1.9. детска млечна кухня с чиста и нечис-
та част—по 6 кв. м;
7.2.1.10. столова (дневна)—по 1,5 кв. м на
болнично легло;