Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 2

С Т Р .  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
Ч А С Т  В Т О Р А
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПО-
ТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Г л а в а  в т о р а
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ
НА ПОТРЕБИТЕЛИ
Раздел I
Искане за проучване за присъединяване
Чл. 4. (1) Физически или юридически лица
подават в електроенергийното предприятие
писмено искане за проучване на условията и
начина за присъединяване на обект към елек-
трическата мрежа в следните случаи:
1. при изграждане на нов обект, нуждаещ се
от снабдяване с електрическа енергия;
2. при съществуващ, присъединен към елек-
трическата мрежа обект—само в случаи на уве-
личение на необходимата предоставена елек-
трическа мощност над договорената, с изклю-
чение на случаите по чл. 38, ал. 1;
3. за временно електрозахранване на строи-
телни и други обекти.
(2) Когато нивото на електрическо напре-
жение е известно, искането по ал. 1 се подава в
регионалното подразделение на преносното или
в разпределителното предприятие по местона-
хождението на обекта, а когато нивото не е
определено—в разпределителното предприятие.
(3) При подаване на искането по ал. 1 се зап-
лаща цена за проучване по тарифа, утвърдена
от Държавната комисия за енергийно регули-
ране (ДКЕР).
(4) В случаите, когато в обекта ще се изграж-
дат и електропроизводствени мощности, които
ще работят в паралел с електроенергийната
система, освен искането по ал. 1 се подават
документи и по реда на част трета.
Чл. 5. (1) В искането за проучване на присъ-
единяването на обект към електрическата мре-
жа се посочват:
1. точният адрес и предназначението на
обекта;
2. броят на бъдещите потребители;
3. необходимата мощност и броят на фазите;
4. категорията на сигурност на захранване;
5. срокът за въвеждане на обекта в експло-
атация;
6. точният адрес за кореспонденция, а при
възможност—номерът на телефон и факс, как-
то и адресът на електронна поща.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага скица
(виза) за проучване и проектиране, издадена от
главния архитект на общината по местонахож-
дението на обекта.
(3) В искането по ал. 1 може да се предложи
ниво на електрическото напрежение на захран-
ване в мястото на присъединяване на обекта.
Чл. 6. (1) Електроенергийното предприятие
изготвя и изпраща до лицата, поискали проуч-
ването, писмено становище за условията за при-
съединяване на обекта към електрическата
мрежа и за вида, обема, техническите парамет-
ри и сроковете за изграждане на необходимите
съоръжения за присъединяване.
(2) Срокът за изпълнение на задължението
по ал. 1 е 30 дни за разпределителното и 40 дни
за преносното предприятие, считано от датата
на постъпване на искането за проучване.
(3) Разпределителните предприятия съгласу-
ват с преносното предприятие становищата за
присъединяване към разпределителната мрежа
в случаите, когато присъединяването на обекта:
1. води до промени в договорите, сключени
между двете електроенергийни предприятия;
2. налага изграждане или реконструиране на
съоръжения както в разпределителната, така и
в преносната мрежа.
(4) За обстоятелствата по ал. 3 се уведомява
лицето, поискало проучването, и срокът за из-
готвяне на становището за присъединяване на
обекта се удвоява.
(5) За обекта се създава досие, в което се съх-
раняват всички документи по присъединяването.
Чл. 7. (1) Становището по чл. 6 трябва да
съдържа техническите изисквания на електро-
енергийното предприятие към съоръженията в
мястото на присъединяване на територията на
обекта относно:
1. сервитутни зони на съоръженията;
2. схеми на уредбите с брой на полетата за
присъединяване и на резервните полета за раз-
витие на електрическата мрежа в района;
3. групи на свързване и начин на заземява-
не на звездните центрове на силовите транс-
форматори;
4. метрологични и технически характерис-
тики на токовите и напреженовите трансфор-
матори за търговско измерване;
5. релейни защити и устройства за автомати-
ка и препоръки за техните настройки;
6. системи за автоматично регулиране и тех-
ните настройки;
7. мерки за защита от пренапрежения;
8. съоръжения за телемеханика;
9. необходима спомагателна мрежа и средства
за връзка с оператора на електрическата мрежа.
(2) Комутационните апарати в мястото на
присъединяване трябва да позволяват извърш-
ване на превключвания, без това да води до
прекъсване на електроснабдяването на други
потребители от електрическата мрежа.
(3) Релейните защити, устройствата за авто-
матика и комутационните апарати в мястото
на присъединяване трябва да са осигурени с
източник на електрозахранване, независим от
доставката на електрическа енергия от елек-
троенергийното предприятие и от собствения
резервен източник за променлив ток на обекта.
Чл. 8. (1) Когато за осъществяване на при-
съединяването се налага в имота, където е раз-
положен обектът за присъединяване, да се из-
гради електрическа уредба с високо или сред-
но напрежение—собственост на електроенер-