Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 41

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
ните изисквания, определени с наредбите по
чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите, или да се придружават от до-
кументи (протоколи от изпитване, сертифи-
кати за качество и др.), удостоверяващи съот-
ветствието им с изискванията на други нор-
мативни актове.
(2) Съответствието на строителните продук-
ти, предназначени за контакт с питейна вода,
със съществените изисквания към строежите
се оценява и удостоверява при условията и по
реда на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на строителните
продукти, приета с Постановление № 230 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм.,
бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.).
(3) Материалите, реагентите, филтърните
пълнежи, дезинфектантите и антикорозионни-
те покрития за питейно-битово водоснабдява-
не отговарят на изискванията за качество на
водата, предназначена за питейно-битови цели.
Чл. 8. Не се допуска проектиране на водо-
снабдителна система преди пълното проучва-
не на количеството и качеството на водите от
предварително определените водоизточници
в съответствие с изискванията на Закона за
водите (ЗВ).
Чл. 9. Инвестиционното проектиране на во-
доснабдителните системи във фаза идеен про-
ект се разработва в най-малко два конкурентни
варианта за населени места от I и II категория.
Чл. 10. (1) Водоснабдителните системи се
проектират, изграждат и експлоатират така, че
да се предотвратява обратното засмукване и
застояването на вода в тях.
(2) Свързване на водоснабдителни системи
се допуска само когато качествата на водата на
отделните системи са съвместими и не се очак-
ва недопустимо влошаване на качеството на
питейната вода след смесването.
Чл. 11. (1) При проектиране на водоснабди-
телни системи от първа категория в земетръс-
ни райони с коефициент на сеизмичност
Кс > 0,15 се предвижда захранване от не по-
малко от два независими един от друг водоиз-
точника. Когато основният водоизточник е от
подземни води в напукани скали или карстови
терени, се предвижда вторият водоизточник да
е от повърхностни води.
(2) При водоснабдителни системи в земе-
тръсни райони с коефициент на сеизмичност
Кс > 0,15, захранвани от един водоизточник с
едно водовземане, се предвижда удвоен запас за
пожарно-аварийни нужди, както и допълнителен
запас за питейни нужди за не по-малко от 8 h.
(3) Обемните съоръжения на водоснабдител-
ните системи в земетръсни райони с коефици-
ент на сеизмичност Кс > 0,15 се изчисляват за
съвместното действие на сеизмичните натовар-
вания, собственото тегло, теглото на водата в
съоръжението и земния натиск.
Чл. 12. (1) Водоснабдителните системи се
проектират за експлоатационен период не по-
малък от 50 години.
(2) Експлоатационният период по ал. 1 не се
отнася при извършване на основни ремонти на
отделни съоръжения (помпени агрегати, конт-
ролно-измервателни уреди и др.) на водоснаб-
дителните системи.
Чл. 13. (1) Водоснабдителните системи се
осигуряват срещу прояви на тероризъм, ванда-
лизъм и други действия, насочени към разру-
шаване на тяхната цялост и замърсяване на
питейната вода.
(2) Около водовземните съоръжения на во-
доснабдителните системи се проектират и из-
граждат санитарно-охранителни зони в съот-
ветствие с изискванията на Наредба № 3 от
2000 г. за условията и реда за проучване, про-
ектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоиз-
точниците и съоръженията за питейно-бито-
во водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
(3) За елементите на водоснабдителната
система се осигурява охранителен пояс в съ-
ответствие с изискванията за необходимите
площи при строителството на обекти за во-
доснабдяване на Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отдел-
ните видове територии и устройствени зони
(обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 и
11 от 2005 г.).
(4) Елементите на водоснабдителните сис-
теми се осигуряват с необходимата система за
физическа защита съгласно Наредба № 7 от
1998 г. за системите за физическа защита на стро-
ежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г. и бр. 84 от
2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.).
(5) Когато водоснабдителните системи или
техни елементи се налага да работят при специ-
ални условия, свързани с рискови замърсява-
ния, се спазват изискванията на Държавната
агенция “Гражданска защита” (ДА “ГЗ”) и на
глава осма от тази наредба.
Чл. 14. (1) Категоризацията на населените
места при проектиране на водоснабдителни
системи се определя съгласно приложение № 2
от заповед № РД-02-14-256 от 31.V.2004 г. на
министъра на регионалното развитие и благо-
устройството за утвърждаване на категориза-
цията на населените места в Република Бълга-
рия (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).
(2) Обхватът и съдържанието на предин-
вестиционното проучване, заданието за про-
ектиране и инвестиционния проект на водо-
снабдителната система се разработват съглас-
но Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдър-
жанието на инвестиционните проекти (ДВ,
бр. 51 от 2001 г.).