Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
съоръжения в електрическа уредба в отсъствие
на бригадата и без обратно да е получен наря-
дът, при условие че:
1. заземителите, табелите и временните ог-
раждения са свалени; постоянните ограждения
са поставени на мястото си; табелите “Да се
работи тук!” са заменени с табели “Стой ! Висо-
ко напрежение!”;
2. до завръщане на бригадите на работните
места са оставени лица, които са длъжни да
предупредят изпълнителя на работата и члено-
вете на бригадата, че уредбата е включена под
напрежение и се забранява възстановяване на
работата; лицата остават по местата си до връ-
щането на наряда от изпълнителя на работата.
(3) Забранява се включване на електропро-
водна линия по посочения в ал. 2 начин.
Чл. 103. (1) Разрешението за включване на
електрическа уредба/ електропроводна линия
под напрежение след окончателно завършва-
не на работата се дава от дежурния диспечер/
инженер.
(2) Включване на електропроводна линия под
напрежение се разрешава само след получава-
не на съобщение от отговорните ръководители
на всички бригади, работили по линията, че
работата е завършена и нарядите са закрити.
Чл. 104. Включването на електрическа уред-
ба/електропроводна линия под напрежение и в
работа след окончателно закриване на наряд се
разрешава, когато са изпълнени условията:
1. стационарните заземители са изключени,
а преносимите заземители—свалени;
2. комплектите преносими заземители са
проверени съответно по брой и по номера за
евентуално забравен преносим заземител;
3. временните ограждения и предупредител-
ните табели, поставени преди започване на ра-
ботата, са свалени и са възстановени постоян-
ните по местата си;
4. измерено е изолационното съпротивление,
когато това е необходимо;
5. всички наряди са закрити, когато работа-
та се извършва по няколко наряда.
Раздел XIII
Работа с нареждане
Чл. 105. (1) С нареждане при напрежение над
1000 V могат да се извършват:
1. работите без изключване на напрежение-
то, за които не трябват специални мерки за
безопасност и поставяне на временни огражде-
ния, изисквани по този правилник;
2. работите с пълно или частично изключва-
не на напрежението, посочени в списъка на
приложение № 6, като за всеки енергиен обект
списъкът може да се допълва със специфични
за обекта работи и дейности, утвърдени от ра-
ботодателя.
(2) С нареждане при напрежение до 1000 V
могат да се извършват всички работи по елект-
рически уредби, табла и съоръжения, с изклю-
чение на работите, посочени в приложение № 7.
Чл. 106. С нареждане на висшестоящия опе-
ративен персонал лица от оперативния/опера-
тивно-ремонтния персонал могат да извърш-
ват работа при:
1. малки по обем и времетраене (до един час)
работи;
2. нетърпяща отлагане работа за отстранява-
не на неизправности в машина или съоръжение,
които могат да доведат до аварии и злополуки;
3. бързо локализиране на авария и изолира-
не на повреден участък от електрическа уред-
ба/мрежа, когато това може да стане до края
на смяната.
Чл. 107. (1) Нареждането за извършване на
работа се дава на изпълнителя/наблюдаващия
устно, точно и ясно—непосредствено или чрез
средство за телекомуникация и се записва:
1. в оперативния дневник—за електрически
уредби с оперативен персонал;
2. в дневника за регистриране на работите на
оперативно-ремонтния персонал—за електри-
чески уредби без дежурен персонал. 
(2) Записът в дневника съдържа най-малко:
1. място, вид на извършваната работа и срок
за изпълнение;
2. условия за изпълнение на работата;
3. име и фамилия на изпълнителя на работа-
та/наблюдаващия и на членовете на бригадата,
с квалификационните им групи;
4. име и фамилия на лицето, издало нареж-
дането, датата, часа и подписа;
5. име и фамилия на лицето, приело нарежда-
нето, когато нареждането е предадено чрез сред-
ство за телекомуникация, датата, часа и подписа.
Чл. 108. Изпълнителят на работата/наблю-
даващият след получаване на нареждането е
длъжен:
1. да заведе бригадата на работното място и
да посочи границите на обектите за работа;
2. да запознае членовете на бригадата с ус-
ловията за извършване на работата и да ги ин-
структира за безопасното є изпълнение;
3. да упражнява контрол на членовете на
бригадата за спазване на мерките за безопас-
ност и сам да ги спазва;
4. след завършване на работата да остави
работното място почистено и подредено и да
изведе бригадата.
Чл. 109. При извършване на работа с на-
реждане може да не се определя отговорен
ръководител.
Чл. 110. (1) Завършването на работа с нареж-
дане в електрически уредби с оперативен персо-
нал се документира в оперативния дневник със
записване на часа на завършването и с подпис на
изпълнителя на работата/наблюдаващия.
(2) В уредби без оперативен персонал завърш-
ването на работата се документира в дневника
за регистриране на работите на оперативно-
ремонтния персонал, като се записва часът на
завършване и изпълнителят на работата/наб-
людаващият се подписва, след което уведомява
дежурния диспечер.