Държавен вестник, бр. 26, 2019 г., стр. 107

БРОЙ  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  107  
температура на газа 0 °С и 1 bar абсолютно 
налягане.
2. Когато разходомерът отчита разхода 
при стандартни условия (температура на газа 
15 °С и налягане 1 bar абсолютно налягане) 
или при други условия, различни от нормал­
ните, се извършва привеждане на дебита към 
нормални условия по формулата:
V'f = fvol Vf
(2), 
където: 
V'f е измереният обемен дебит,
fvol – корекционният фактор на дебита, 
определен по израза:
fvol = pmeas To/po Tmeas,
като: Tmeas е абсолютната температура на 
газа при условията на разходомера;
pmeas – абсолютното налягане на газа при 
условията на разходомера;
Tо – абсолютната температура на газа при 
нормални условия;
ро – абсолютното налягане на газа при 
нормални условия.
3. Измерването на обемния дебит на гори­
вото трябва да се извършва при стабилизиран 
режим на работа на горелката.
4. В случаите, когато няма монтиран раз­
ходомер, обемният дебит на горивото може 
да се пресметне, като се вземат предвид 
измереното налягане на газа пред дюзата, 
размерът на дюзата и зависимостта между 
налягането и дебита за съответната дюза по 
данни от производителя.
(3) При котли на течно гориво топлинната 
мощност на котела се изчислява по формулата:
Ф = V'f rf Hx/3600, kW
(3), 
където: 
V'f е обемният дебит на течното гориво, 
m3/h, 
rf – плътността на горивото, kg/m3,
Hx – долната топлотворна способност на 
горивото, kJ/kg.
1. Измерването на обемния дебит на гори­
вото трябва да се извършва при стабилизиран 
режим на работа на горелката.
2. В случаите, когато няма монтиран раз­
ходомер, обемният дебит на горивото може 
да се пресметне, като се вземат предвид из­
мереното налягане на горивото пред дюзата, 
размерът на дюзата и зависимостта между 
налягането и дебита за съответната дюза по 
данни от производителя.
3. При наличие на дюза с плавно регулиране 
(модулираща) дебитът се определя с разли­
ката между входното налягане и налягането 
в рециркулационната линия по зависимостта 
между налягането и дебита за съответната 
дюза по данни от производителя.
(4) При котли на твърдо гориво топлинната 
мощност на котела се изчислява по аналоги­
чен на ал. 2 и 3 начин, като е необходимо да 
се измери масата на горивото, постъпващо в 
котела за единица време.
Чл. 14. (1) Определянето на произведеното 
количество топлина включва стойността на 
произвежданото количество топлина и раз­
пределението му по основните технологич­
ни процеси на топлоснабдяване, за които е 
предназначен котелът (отопление, загряване 
на вода за битови нужди и др.). 
(2) Произвежданото количество топлина 
може да се определи чрез пряко измерване с 
топломери (ако има монтирани такива) или 
да се изчисли по измерен дебит на топлоно­
сителя и температурната му разлика.
(3) Количеството произведена топлина 
се привежда към референтен период от вре­
ме – отоплителен сезон и/или календарна 
година.
Чл. 15. (1) Проверката на основната на­
стройка на горивния процес и оценка на 
ефективността му се извършва с анализатор 
на димните газове при използване на долната 
топлотворна способност на горивата. 
(2) Данните за температурата на изходящите 
газове, излишъка на кислород, съдържание­
то на въглероден окис в изходящите димни 
газове, температурата на въздуха на входа на 
горелката и отчетената ефективност на горив­
ния процес от газоанализатора се записват в 
доклада за проверката.
(3) При кондензационни котли се определя 
факторът на кондензация, с който се коригира 
ефективността на горивния процес.
(4) За сравнителна оценка на параметрите 
на горивния процес се използват стойностите 
съгласно приложение № 1.
Чл. 16. (1) Топлинните загуби от излъчване 
се изчисляват по уравнението: 

(4),
където: 
Фe е топлинният поток от околните по­
върхности на котела към въздуха в котелното 
помещение;
Ai – площта на i-та околна повърхност на 
котела, m2;
(θge,i – θint) – разликата между температу­
рата на i-та повърхност и температурата на 
обкръжаващия въздух, °С;
hi – коефициентът на топлопредаване от 
i-та повърхност към обкръжаващия въздух, 
W/m2K. 
(2) Измерването на температурната разли­
ка се извършва при средна температура на 
водата в котела 70 °С.
(3) Стойностите на коефициента на топлоп­
редаване h се отчитат съгласно приложение 
№ 2.
(4) Относителните топлинни загуби се 
изчисляват по зависимостта:
age,meas = (1 – Фge/Ф).100, %
(5)