Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Раздел III
Работа в комплектни разпределителни уредби
Чл. 348. (1) При работа по шини в комплек-
тни разпределителни уредби, означавани по-
нататък КРУ, входящите и изходящите линии,
по които може да се подаде напрежение на
шините, трябва да са изключени, свързани на-
късо и заземени или самите шини да са заземе-
ни, а комутационните апарати на линиите—
блокирани/заключени в изключено положение.
(2) Когато в едно помещение са разположе-
ни две или повече секции на КРУ, за извършва-
не на работа по една от секциите, когато други-
те секции са под напрежение, трябва:
1. секцията, по която ще се работи, да е огра-
дена с преносима преграда или въже и да е пос-
тавена табела “Да се работи тук!”;
2. на клетките на захранващите линии, на
секциите под напрежение, да се поставят табе-
ли “Внимание! Под напрежение!”
Чл. 349. В уредби с напрежение до 1000 V се
разрешава работа по КРУ без поставяне на
преносими заземители, когато конструкцията
не позволява поставянето им. Работата се из-
вършва с повишено внимание, с диелектрични
ръкавици, като се стои върху изолационна ос-
нова и се вземат мерки, които възпрепятстват
случайното включване на комутационните апа-
рати (поставяне на изолационни вложки между
контактите, блокиране на задвижванията и др.).
Чл. 350. При работа по съоръжение, захран-
вано от клетка на КРУ, количката с прекъсвача
се поставя в ремонтно положение и се окачва
табела “Не включвай! Работят хора!”
Чл. 351. Манипулациите с комутационна
апаратура за изключване и включване на при-
съединения към КРУ се извършват само от лица,
които имат право да извършват оперативни
превключвания.
Раздел IV
Работа в електрически уредби с временен
характер на монтаж и експлоатация
Чл. 352. Изискванията в този раздел се отна-
сят за електрически уредби с напрежение до
1000 V с временен характер на монтаж и екс-
плоатация, наричани по-нататък “временни
уредби”, използвани при строително-монтаж-
ни работи, профилактични изпитвания и на-
стройки, ремонтни работи и други подобни.
Чл. 353. (1) Временните уредби трябва да
отговарят на изискванията за категорията на
средата, в която са монтирани, по отношение
на опасността за поражения от електрически
ток и на пожарната опасност.
(2) Забранява се използване на временни уред-
би в помещения и зони с взривоопасна среда.
Чл. 354. Специфичните изисквания за без-
опасност при работа във временни уредби се
уреждат с вътрешни инструкции.
Чл. 355. За машините и съоръженията с вре-
менен характер на монтаж и експлоатация се
води дневник за периодичните прегледи, елек-
тролабораторни изпитвания и ремонти.
Чл. 356. За временните уредби се завежда
техническо досие, което съдържа най-малко:
1. пълни и точни електрически схеми (прин-
ципни, монтажни и др.);
2. дневник за отразяване на промените във
временната уредба и списък на електротехни-
ческия персонал, който има право да работи
по уредбата;
3. протоколи за въвеждане в експлоатация,
за измервания на параметрите, свързани със
защитата срещу поражения от електрически ток,
и за ремонти;
4. инструкция за безопасна работа.
Чл. 357. Присъединяване или отсъединява-
не на електросъоръжения към временни уред-
би може да се извършва без наряд.
Чл. 358. При прегледи или ремонти на ма-
шини и съоръжения с временен характер на
монтаж и експлоатация пусковите устройства
се изключват от напрежението на мрежата, а
движещите се части се застопоряват.
Чл. 359. (1) Забранява се влизане на външни
лица в командните кабини на машините и съо-
ръженията.
(2) На вратите на командните кабини се
окачват табели: “Внимание! Високо напреже-
ние!”, “Опасно за живота!” или “Вход забра-
нен!”. Вратите се заключват, когато обслужва-
щият персонал не е в кабините.
Чл. 360. В извънработно време временните
уредби се привеждат в състояние, изключващо
възможността за манипулации от странични лица.
Чл. 361. За работа във временни уредби ма-
шинистите на електрифицирани машини и съ-
оръжения трябва да притежават втора квали-
фикационна група.
Чл. 362. (1) Преди започване на работа об-
служващият персонал проверява състоянието на
захранващия кабел, на защитните устройства (за
зануляване, заземяване, за механична защита на
кабела и пр.) или на сигнализацията. При откри-
ване на нередности машината/съоръжението не
се пуска в действие и веднага се уведомява де-
журният електротехнически персонал. 
(2) Машините и съоръженията се премест-
ват при изключено напрежение на захранващия
кабел, вкл. и на малки разстояния.
Чл. 363. Изпробването на машини и съоръ-
жения след ремонт или профилактично обслуж-
ване се извършва от машинистите им. Допуска
се изпробване от електротехнически персонал,
само когато е правоспособен за работа със съ-
ответната машина.
Чл. 364. За захранване на машините и съо-
ръженията с временен характер на монтаж и
експлоатация се използват кабели без уврежда-
ния по външната изолационна обвивка и меха-
нично защитени.
Чл. 365. (1) Кабелите за захранване на вре-
менните уредби се полагат така, че да не са
подложени на механични въздействия. При пос-
тавяне върху триноги отстоянието на кабели-
те от терена в зоната на най-големия провес е
най-малко 0,5 m.
(2) Забранява се полагане на захранващи
кабели върху или под строителни материали,
по проходи, пътеки и на други места, където е
възможно да бъдат повредени.