Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
Приложение № 6
 към чл. 91 ал. 2
Нeизчерпателен списък на работите, извър-
швани с наряд при напрежения до 1000 V
1. Работи с изкачване по стълб на мрежа НН на висо-
чина над 3 m от земята, считано до краката на ра-
ботещия, при изключено напрежение
2. Направа на изкоп на дълбочина по-голяма от 0,5 m,
непосредствено до стълб и/или в зоната на подзем-
ни технически проводи
3. Работа с използване на товароподемна машина или
механизъм
4. Изсичане на клони на дървета в проводниците на
ВЛ и кабелите на ВКЛ
5. Подменяне на електромер в група с измервателни
трансформатори
6. Всички работи по мрежи за НН, извършвани от
персонал на външна фирма
7. Извършване на ремонт на уредба НН в трансфор-
маторен пост
8. Измерване на съпротивление на заземяване
9. Подменяне на изолатори и куки по мрежа НН
10. Присъединяване на кабелна линия към главно раз-
пределително табло
11. Подменяне на проводник и извършване на регула-
ция по мрежа НН
12. Работи по подмяна на токов трансформатор
13. Работа по ВКЛ, разположена по фасада на сграда
14. Изкопни работи по ВЛ и КЛ в зоната на подземни
технически проводи
15. Работа по КЛ за ниско напрежение в близост до КЛ
за високо напрежение, както и в зони с отговорни
подземни комуникации
16. Работа по сборни шини на РУ, разпределителни
табла и присъединения, по които може да бъде по-
дадено обратно напрежение
17. Работа по мрежа НН в близост до ВЛ 20 kV
18. Монтаж, демонтаж и почистване на осветителни
тела на дворно/охранно осветление с изкачване по
стълб
19. Подмяна и ремонт на кабел от ТП до първия стълб,
главно разпределително табло
20. Ремонт на електрообзавеждането на мостови кра-
нове, кулокранове и др. подобни
Приложение № 7
към чл. 118, ал. 2
Нeизчерпателен списък на работите, извър-
швани с нареждане
1. Почистване на помещения и коридори в разпреде-
лителни уредби, табла за управление, релейна за-
щита, измервателни апарати и др. подобни
2. Ремонт на осветители при изключено напрежение
на осветителната мрежа
3. Ремонт на слаботокови инсталации и диспечерски
средства за връзка
4. Преглед и замяна на четки на въртящи се електри-
чески машини
5. Възстановяване надписи върху обвивки на съоръ-
жения, ограждения и др. подобни
6. Монтаж, проверка и регулиране, сваляне за ремонт
и поставяне на средства за измерване, защита, ав-
томатика, телемеханика, свръзки
7. Работи по задвижвания на комутационни апарати
и по вторичните им вериги
8. Отсъединяване и присъединяване на кабели към
електродвигатели и стационарни апарати и съоръ-
жения
9. Ревизия, почистване и притягане на контакти на
шини и съоръжения (при изключено напрежение)
10. Измерване с електроизмерителни клещи
11. Замяна на предпазители
12. Измерване съпротивлението на повторни зазе-
мители
13. Измерване на изолационно съпротивление с мега-
омметър
14. Доливане на масло в отделни апарати, лагери на
въртящи машини, отстраняване на течове на масло
15. Ремонт на фундаменти, кабелни канали, шахти и др.
Приложение № 8
към чл. 125, ал. 1
Нeизчерпателен списък на работите, извър-
швани по реда на текущата експлоатация
I. Работи с изключване на напрежението
1.  В електрически уредби с едно-
странно захранване, работи по:
а) монтаж, проверка и регули-
ране на приводи за комута-
ционни апарати;
Две лица с
б) сваляне и поставяне на
III и II квали-
средства за измерване, кон-
фикационна
трол, защита и автоматика;
група
в) вторични вериги и схеми за
дистанционно и автоматично
управление.
2. Отсъединяване и присъединя-
Еднолично—
ване на кабел към електродви-
III квалифи-
гател или проводници към
кационна
електрообзавеждане
група
3. Ремонт на отделно разположе-
Еднолично—
ни блокове/пултове за управление III квалифика-
ционна група
4. Ремонт на осветителни
Две лица с
инсталации
III и II квали-
фикационна
група
5. Ремонт на отделни електри-
Две лица с
чески машини, апарати, кало-
III и II квали-
рифери, реостати и др.
фикационна
група
6. Измерване на изолационно
Еднолично—
съпротивление на електричес-
III квалифика-
ки инсталации и електрически
ционна група
консуматори
7. Замяна на винтови предпази-
Еднолично—
тели и инсталационни прекъс-
III квалифика-
вачи/контакти
ционна група