Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 88

СТР.  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
циалите. Когато няма специални изисквания, е 
задължително поставянето на устройство за защита 
от пренапрежения от клас I.
Стойностите на вероятностите PI като функция 
на нивата на мълниезащита и наличието на ус­
тройство за защита от пренапрежения са дадени 
в табл. Б.2.
Таблица Б.2
Стойности на вероятностите PI като функция 
на нивата на мълниезащита и наличие на ус­
тройство за защита от пренапрежения
Ниво на мълниезащита NP
PI
Без устройство за защита от пре­
напрежения при входа (въвода) на 
линиите на мрежи за обществени ус­
луги в сгради и външни съоръжения
1
IV и III
0,03
II
0,02
I
0,01
Устройството за защита от пренапрежения 
спомага за намаляване на риска в зависимост от 
това, какъв ток на мълния може да понесе, и в 
зависимост от нивото на мълниезащита, за което 
е проектирана мълниезащитната уредба.
За еднополюсно устройство за защита от пре­
напрежения с Iimp ≥ 12,5 kA се избира P = 0,03, 
независимо от стойността на NP.
Ако това не е достатъчно, за да се намали рис­
кът и е необходима вероятност PI < 0,03, трябва 
да се изчисли оразмеряването на еднополюсното 
устройство за защита от пренапрежения посред­
ством следните формули:
NP I: Iimp = 100/(m x n)	
(Б.1),
NP II: Iimp = 75/(m x n)	
(Б.2),
където:
m е броят на електрическите линии (без кому­
никационните линии) и металните тръби, свързани 
към мълниезащитната уредба;
n – броят на проводниците във всяка линия.
Приложение В
Оценка на загубите L в сгради и външни 
съоръжения
В.1. Загуба на човешки живот (риск R1)
LD = LI = h rf Lf	
(В.1).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1, на 
h – в табл. В.2, и на Lf – в табл. В.3.
Таблица В.1
Стойности на rf
Риск за пожар
rf
Висок
10-1
Обичаен
10-2
Нисък
10-3
Таблица В.2
Стойности на h
Видове опасности за хората
h
Неопределена опасност
1
Ниско ниво на паника (например сгради и 
външни съоръжения, разположени само на 
два етажа, като хората в тях са по-малко 
от 100 човека)
2
Средно ниво на паника (например сгради и 
външни съоръжения, проектирани за кул­
турни или спортни мероприятия, с общ брой 
на хората в тях между 100 и 1000 човека)
5
Затруднена евакуация (например сгради и 
външни съоръжения, в които има хора със 
затруднения – болници и др. под.)
5
Високо ниво на паника (например сгради 
и външни съоръжения, проектирани за 
културни или спортни мероприятия, с брой 
на посетителите в тях над 1000 човека)
10
Таблица В.3
Стойности на Lf за риск R1
Населеност на сградите и външните съ­
оръжения
Lf
Нормално населени сгради и външни 
съоръжения
10-1
Ненаселени сгради и външни съоръжения 10-2
В.2. Недопустими загуби на мрежи за общест­
вени услуги (риск R2)
LD = LI = rf Lf	
(В.2).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1, а на 
Lf – в табл. В.4.
Таблица В.4
Стойности на Lf за риск R2
Видове мрежи за обществени услуги
Lf
Газ, вода
10-1
Телевизия, комуникации, електроенерге­
тика, радио
10-2
В.3. Невъзстановими загуби на културно на­
следство (риск R3)
LD = LI = rf 10-1	
(В.3).
Стойностите на rf са дадени в табл. В.1.
Приложение Г
Практически пример
С този пример се показва как се пресмята само 
риск R1 (загуба на човешки живот) за сграда с кула.
Примерът не може да се отнесе за истори­
чески паметник, защото в такъв случай би било 
необходимо да се вземе под внимание и да се 
изчисли и риск R3.
За целите на примера се използват следните 
данни:
Ng = 2 попадения на km2 средногодишно.
Размери на сградата: L = 30 m, W = 15 m, 
H = 10 m.