Държавен вестник, бр. 34, 2008 г., стр. 79

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
10. При необходимост се подменят експлоата-
ционните течности в системите към специализи-
раната надстройка (силоотводни кутии, редукто-
ри, трансмисии и др.) и се гресират указаните въз-
ли и агрегати.
11. Проверява се техническото състояние и
работата на вакуумсъздаващата система. Почист-
ва се от нагар газоструйният вакуумапарат (ако
има такъв). Констатираните технически неизправ-
ности се отстраняват.
12. Извършва се оглед на състоянието на сму-
кателните тръби и смукателната цедка. Констати-
раните технически неизправности се отстраняват
или увредените смукателни тръби и/или смукател-
на цедка се подменят с изправни. Смукателните
тръби се почистват и талкират.
13. Проверяват се техническото състояние, ра-
ботата и херметичността на водните и водопен-
ните комуникации, лафетния струйник и система-
та за подаване на високо налягане. При наличие на
технически неизправности, замърсяване, корозия,
теч и др. се извършва разглобяване и почистване.
Констатираните технически неизправности се от-
страняват.
14. Проверява се състоянието на шланговете и
съединителите им. Констатираните неизправнос-
ти се отстраняват. Шланговете се талкират и пре-
навиват.
15. Проверяват се за повреди ръчните пожарни
стълби. При необходимост се отремонтират или
се подменят с изправни.
16. Проверява се изправността на водовзема-
телната стойка и при необходимост се отремон-
тира.
17. Проверяват се изправността на разклоните-
лите, състоянието на съединителите и херметич-
ността на крановете. При необходимост се отре-
монтират или подменят.
18. Проверяват се техническото състояние и ра-
ботата на струйниците. При необходимост се раз-
глобяват, почистват и отремонтират.
19. Проверява се състоянието на ръчните инс-
трументи. При необходимост се отремонтират, по-
чистват и боядисват.
20. Проверява се състоянието на пеногенерато-
рите и пеноструйниците. При необходимост се от-
ремонтират и боядисват.
21. Проверява се състоянието на индивидуал-
ните и груповите осветителни прибори и средства
за радиовръзка. При необходимост се обслужват
съгласно инструкциите на  производителите.
22. Проверяват се изправността и сроковете на
годност на уредите за първоначално пожарогасе-
не. При необходимост се подменят.
23. Проверява се състоянието на сапаните и
шегелите на автоподемните средства. При нали-
чието на механични повреди, пукнатини или раз-
късвания се подменят.
24. Извършва се почистване и ТО на мотор-
ните агрегати, след което се припалват двигате-
лите им. Неизправните МА се отремонтират или
подменят.
25. Проверява се налягането на транспорти-
ращия газ в бутилките на праховите инсталации.
При необходимост се дозареждат или подменят
с пълни.
26. Проверява се състоянието на шланговете за
подаване на пожарогасителен прах и съедините-
лите им. При наличието на налепи и запушвания
се продухват и подсушават. При механични повре-
ди се подменят.
27. Проверява се състоянието на прахоструй-
ниците. При необходимост се разглобяват и по-
чистват.
28. Проверява се състоянието на метало-кера-
мичните филтри и при необходимост се почистват
или подменят с нови.
29. Проверява се изправността на пневматич-
ните разпределители и кранове на системата за
прахово пожарогасене.
30. Проверява се изправността на спасителни-
те въжета и уредите за евакуация на застрашени
хора. При наличието на механични повреди същи-
те се подменят.
31. Автомобилът се снаряжава, ПТВ се подреж-
да и укрепва на установените места. Под ръковод-
ството на КЕ се проверява наличността.
32. Попълват се отчетните документи.
33. Автомобилът се поставя на оперативно де-
журство.
Обем
на операциите, извършвани от екипа при техни-
ческо обслужване № 1 на пожарен автомобил,
намиращ се в извънщатен резерв
1. Проверява се нивото на експлоатационните
течности в системите на базовото шаси и при не-
обходимост се доливат или подменят съобразно
експлоатационния срок.
2. Проверява се нивото и гъстотата на електро-
лита в акумулаторната батерия (АБ). При необхо-
димост се долива дестилирана вода. Акумулатор-
ната батерия се включва към зарядното устройство
и се зарежда с необходимата сила на тока и напре-
жение. Клемите за свързване на АБ се почистват от
сулфатизация и се намазват с технически вазелин
(или грес), след което се притягат и АБ се укрепва.
3. Проверяват се за течове резервоарите за вода
и пенообразувател.
4. Извършва се диагностика и обслужване на
пожарната помпа.
5. Проверява се техническото състояние и рабо-
тата на вакуумсъздаващата система. Констатира-
ните технически неизправности се отстраняват.
6. Проверяват се техническото състояние, рабо-
тата и херметичността на водните и водопенните
комуникации, лафетния струйник и системата за
подаване на високо налягане. При наличие на техни-
чески неизправности, замърсяване, корозия, теч и
др. се извършва разглобяване и почистване. Конста-
тираните технически неизправности се отстраняват.
7. Проверява се състоянието на средствата за
радиовръзка. При необходимост се обслужват съг-
ласно инструкциите на  производителите.
8. Проверява се състоянието на сапаните и
шегелите на автоподемните средства. При нали-
чието на механични повреди, пукнатини или раз-
късвания се подменят.
9. Проверява се налягането на транспортиращия
газ в бутилките на праховите инсталации. При не-
обходимост се дозареждат или подменят с пълни.
10. Попълват се отчетните документи.