Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
7. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) За предотвратяване на разпростране­
нието на горенето при пожар между пожарните 
сектори, разположени един над друг или един 
до друг, се предвижда една от мерките съгласно 
т. 4 от приложение № 8.
(12) Вертикалните прегради на пожарните 
сектори в най-горния етаж на сградата или частта 
от нея съгласно чл. 12, ал. 1 се проектират по 
такъв начин, че да преминават в непрекъснат 
вертикален план през подпокривното простран­
ство и при достигане на покрива да изпълняват 
изискванията за брандмауер съгласно чл. 19, 
ал. 3, т. 1 – 3.“
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „въздухопроводи“, запета­
ята след нея и думите „и прегради на пожарни 
сектори“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и преградите на пожарни 
сектори“ се заличават.
§ 14. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Вратите, капаците, отваряемите про­
зорци и затварящите устройства за конвейери и 
релсови транспортни системи в пожарозащит­
ните прегради, към които се поставя изискване 
за самозатваряне, трябва да удовлетворяват клас 
за самозатваряне най-малко:
1. С1 – за затварящи устройства за конвейери 
и релсови транспортни системи и за врати с 
предназначение съгласно БДС EN 13241 „Врати 
за промишлени и търговски сгради и за гаражи. 
Стандарт за продукт, технически характерис­
тики“, които при нормална експлоатация са 
задържани в отворено положение от устройства 
за задържане в отворено положение със способ­
ност за освобождаване;
2. С3 – за вратите извън тези по т. 1, за ка­
паците и за отваряемите прозорци.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Брандмауерът“ се 
добавя „е стена на сграда, която“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. разделяне на сгради, които са допрени/
долепени една до друга;“
б) създава се т. 2:
„2. разделяне на сградите на части съгласно 
чл. 12, ал. 1;“
в) в т. 3 числото „406“ се заменя с „20“.
3. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. сгради с покриви, изпълнени с изолацион­
ни панели тип „сандвич“ с двустранно метално 
покритие и с топлоизолация от продукти с кла­
сове по реакция на огън В – F или продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по 
отношение на реакцията им на огън, брандма­
уерът се проектира така, че да ги пресича, без 
да излиза извън покрива, като се предвижда 
разделителна ивица, изпълнена от продукти с 
клас по реакция не по-нисък от А2, с широчина 
от двете му страни не по-малка от 0,9 m;“
б) създава се т. 4:
„4. сгради или крила от сгради, разделени с 
брандмауер в мястото на долепване под ъгъл, 
по-голям или равен на 135°, достига до външните 
стени, като за предотвратяване на разпростра­
нението на огъня между разделените части се 
изпълнява огнеустойчив елемент съгласно т. 4.1.2 
от приложение № 8.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 брандмау­
ерът се проектира в непосредствена близост до 
мястото на дилатационната (земетръсната) фуга 
на сградата или частта от нея съгласно чл. 12, 
ал. 1, като разделените с брандмауер сгради 
или части от тях следва да са проектирани като 
независими конструктивни блокове.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отворите в брандмауера се проектират с 
обща площ, която не превишава 10 % от площта 
му. За защита на отворите в брандмауера се 
предвиждат самозатварящи се врати, капаци или 
затварящи устройства за конвейери и релсови 
транспортни системи с минимална огнеустой­
чивост ЕІ 90. Остъкляванията в брандмауера 
се предвиждат неотваряеми и с минимална 
огнеустойчивост EI 120. В брандмауера не се 
разрешава монтирането на отваряеми прозорци.“
2. В ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. стената на по-високото крило (сграда) се 
проектира като брандмауер в рамките на контура 
на долепване и във вертикално направление на 
5 m над покрива на по-ниското крило (сграда); 
ако разликата във височините на двете крила 
(сгради) е по-малка от 5 m, се допуска брандма­
уерът да бъде проектиран в рамките на контура 
на долепване и във вертикално направление на 
разстояние 0,6 m над покривното покритие на 
по-високото крило (сграда) и над разположените 
на разстояние до 2 m от него части, изпъкващи 
над покрива (капандури, оберлихти и др.), или
2. стената на по-ниското крило (сграда) е 
брандмауер и покривът на крилото (сградата) 
е изпълнен от строителни продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от А2 и е с мини­
мална огнеустойчивост REI 60 (и със защита на 
отворите в покрива до огнеустойчивост EI 60) 
в частта на разликата във височините между 
двете крила (сгради), но не по-малко от 5 m и 
не повече от 15 m; вертикалните конструктивни 
елементи, носещи същия покрив, се проектират 
с минимална огнеустойчивост R 60 по цялата 
височина на крилото (сградата).“
3. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) В случай че сгради (или сграда и съоръ­
жение) са разположени на разстояние, по-малко 
от 5 m помежду си, и е предвиден брандмауер за 
намаляване на минималното разстояние между 
тях, за предотвратяване на разпространението на 
огъня между тях се предвижда една или повече 
от мерките, показани на фиг. 2В. При сгради 
със скатни покриви стрехите в участъците на 
огнеустойчивите ивици от фасадните стени се 
изпълняват съгласно ал. 2, т. 3.