Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(5) Газоопасните работи (въвеждане в експ-
лоатация, пускане на газа, присъединяване на
газопроводи, ремонт на газопроводи и съоръ-
жения, запълнени с газ, работа в ГРП с изпол-
зване на заварка и рязане) се изпълняват освен
по наряд и по специален план, утвърден от соб-
ственика/инвеститора на енергийния обект.
(6) В плана на работите се посочват после-
дователността на извършваните работи, разпо-
ложението на хората, отговорните лица, пред-
видените мерки за осигуряване на максимална
безопасност.
Чл. 273. Колебанието на налягането на газа
в газопровода за котелното не може да надви-
шава 10 на сто от работното налягане.
Чл. 274. Действието на сигнализацията за
максимално и минимално налягане на газа в
газопровода към котелното след автоматични-
те регулатори на налягане се проверява най-
малко веднъж в месеца.
Чл. 275. (1) При запълване на газопровода с
газ се извършва продухване до пълното отстра-
няване на въздуха.
(2) Завършването на продухването се опре-
деля чрез анализ или чрез изгаряне на взетите
проби, като съдържанието на кислорода в газа
не трябва да превишава 1 на сто.
(3) Изпускането на газо-въздушната смес при
продухване на газопроводите се извършва в
места, където е изключена възможността за
възпламеняване.
Чл. 276. (1) При освобождаване на газопро-
вод от газ се извършва продухване с въздух до
пълното отстраняване на газа.
(2) Краят на продухването се определя с ана-
лиз, при който остатъчното съдържание на газа
в продухващия въздух не трябва да бъде повече
от 1/5 от долната граница на възпламеняване.
Чл. 277. Не се разрешава подаване на газ
към котелно помещение по обходна линия без
монтиран автоматичен регулиращ клапан.
Чл. 278. Изпробването на защитите, блоки-
ровките и сигнализацията се извършва най-
малко веднъж месечно.
Чл. 279. (1) Трасетата на подземните газопро-
води, които се намират на територията на енер-
гийния обект, се оглеждат по установен график и
се проверяват за загазяване шахтите на газопро-
вода и шахтите, разположени до 15 m от двете
страни на газопровода (телефонни, водопровод-
ни, топлофикационни, канализационни), колек-
торите, мазетата на сградите и другите помеще-
ния, в които е възможно проникване на газ.
(2) При обслужването на подземните газо-
проводи се съставят и използват номерирани
маршрутни карти, в които са посочени схемите
на трасето на газопровода и неговата дължина,
както и шахтите на подземните комуникации и
мазетата на сградите, разположени до 15 m от
двете страни на газопровода.
Чл. 280. (1) Наличието на газ в мазета, ко-
лектори, шахти и кладенци и други подземни
съоръжения се проверява с газоанализатор във
взривозащитено изпълнение.
(2) При липса на газоанализатор проба от
въздуха се взема на място, като анализът на
този въздух се извършва извън сградата.
Чл. 281. Забранява се ползване на открит огън
в мазета, шахти, колектори, сгради и съоръже-
ния, намиращи се в непосредствена близост до
газопровод.
Чл. 282. При откриване на загазяване по
трасето на газопровода допълнително се про-
веряват за газ подземните помещения в радиус
до 50 m от газопроводите, организира се тяхно-
то проветряване и се вземат бързи мерки за
откриване и отстраняване пропуските на газ.
Чл. 283. Проверката за плътност на под-
земните газопроводи и състоянието на изола-
цията им се извършват чрез периодични пла-
нови ревизии, в съответствие с чл. 340 от На-
редба № 21 от 1980 г.
Чл. 284. Забранява се използването на огън
за откриване на пропуски на газ.
Чл. 285. Монтираната арматура на газопро-
вода се оглежда периодично по утвърден гра-
фик, но най-малко веднъж в годината. От ре-
зултатите при огледа се определят видът и сро-
кът на ремонта на арматурата.
Чл. 286. Външният и вътрешният оглед на
ГРП с отбор и анализ от пробата на въздуха за
загазяване на височина 0,25 m от пода и на 0,40—
0,70 m от тавана се извършват ежедневно.
Чл. 287. (1) Техническото обслужване на га-
зовите съоръжения се организира по график, но
най-малко веднъж в годината, с разглобяване на
регулаторите на налягане, предохранителните
клапани, филтрите, ако в паспорта на заводите
производители не са указани други срокове.
(2) Корпусите на филтрите след изваждане на
филтриращите касети се очистват навън от поме-
щението. Допустимият пад на налягане във фил-
търа се указва в експлоатационната инструкция.
Чл. 288. Проверка на настройката и действи-
ето на предпазните устройства (затварящи и из-
хвърлящи) и на приборите за автоматично регу-
лиране се извършва преди пускането на газа след
продължително (повече от 2 месеца) спиране на
съоръжение, както и при експлоатацията, но най-
малко веднъж на 2 месеца, ако в заводската ин-
струкция не са указани други срокове.
Чл. 289. Ремонтът на вентилационните уст-
ройства, на осветителната и телефонната мре-
жа на газовото стопанство се извършва неза-
бавно след появяването на неизправности.
Чл. 290. Електрохимичната защита на под-
земните газопроводи се проверява по график,
но най-малко веднъж в годината.
Чл. 291. (1) Газопроводите се дренират пе-
риодично по график през специални щутцери,
монтирани в ниските точки, като кондензатът
се събира в подвижни резервоари и се използва.
(2) Не се допуска дренирането на течността
от газопровода в канализацията.
Чл. 292. Подаването и изгарянето на доме-
нен и коксов газ в централите се извършват в
съответствие с нормативните актове.
Чл. 293. Особеностите на експлоатацията при
подаване и изгаряне на газгенераторен, отпа-
дъчен технологичен, влажен и сернист (съдър-
жащ меркаптани или сероводород) природен
газ се определят от проекта или от местна екс-
плоатационна инструкция.