Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 55

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
(2) Помещенията, в които са разположени
котли, трябва да имат изкуствено осветление,
както и отоплителни и вентилационни инста-
лации, съответстващи на изискванията на На-
редба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически пра-
вила и нормативи за проектиране, изграждане
и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на топ-
линна енергия.
(3) В помещенията по ал. 2 със застроена
площ, по-голяма от 200 m3, трябва да има ава-
рийно електрическо осветление, захранвано
от независим източник, най-малко за следни-
те места:
1. фронтът на котлите и всички проходи;
2. таблата за управление;
3. нивопоказателните и измервателните
уреди;
4. помещенията и съоръженията за отделя-
не на твърдите продукти от изгаряне на твърди
горива;
5. площадките на вентилаторите, резервоа-
рите за гориво и деаераторите;
6. стълбите и площадките на котлите;
7. помпеното помещение.
Чл. 60. (1) Котлите трябва да се разполагат
така, че да се осигури безопасен достъп до всич-
ките им части и възможност за извършване на
преглед, ремонт и почистване отвън и отвътре.
(2) Разположението на котлите и разстояни-
ята между тях и съседни строителни конструк-
ции, машини или съоръжения трябва да съот-
ветстват на определените в инструкцията за
монтаж на производителя. Ако в инструкцията
не са определени разстояния, при разполагане-
то на котлите трябва да се осигурят разстояния,
не по-малки от:
1. 3 m от фронта на котлите или изпъкна-
лите части на пещите им до противостоящите
им стени;
2. 1 m от изпъкналите части на горелките на
котлите на газово или на течно гориво до про-
тивостоящите им стени;
3. 2 m от изпъкналите части на пещите на
котлите с твърдо гориво до противостоящите
им стени;
4. 5 m между фронтовете или изпъкналите
части на пещите на срещуположно разположе-
ни котли на твърдо гориво;
5. 2 m между горелките и фронтовете на сре-
щуположно разположени котли на течно или
газово гориво.
Чл. 61. Разстоянието от фронта на котлите
до машини, съоръжения, табла за управление и
други трябва да бъде не по-малко от 1,5 m.
Чл. 62. (1) При разполагане на котли, за които
е необходимо странично обслужване на пещта
или на котела, широчината на страничния про-
ход между тях, а така също между крайните
котли и стените на котелното помещение тряб-
ва да е не по-малка от:
1. 1,5 m—за котли с паропроизводителност
до 4 t/h или с топлинна мощност до 2910 kW;
2. 2 m—за котли, непосочени в т. 1.
(2) При разполагане на котли, за които не е
необходимо странично обслужване, се оставят
проходи между тях, между крайните котли и
стените на котелното помещение, както и меж-
ду котлите и задната стена на котелното поме-
щение. Широчината на проходите и разстояни-
ето между котлите и задната стена на помеще-
нието трябва да бъде не по-малка от 1 m.
(3) Широчината на прохода между отдел-
ни излизащи извън зидарията части на котли-
те, а също между тези части и изпъкнали час-
ти на сградата или колони трябва да е не по-
малка от 0,8 m.
Чл. 63. (1) Разстоянието от най-високо раз-
положените части на котли, при които не е
необходимо да се преминава над тях, до най-
ниско разположените части на покрива на
котелното помещение трябва да е не по-мал-
ко от 0,7 m.
(2) Разстоянието от пода на най-горната
площадка на котела до най-ниско разположе-
ните над нея части на покрива на котелното
помещение трябва да е не по-малко от 2 m.
Чл. 64. (1) За обслужване на котлите и съо-
ръженията им с височина над 2 m се монтират
постоянни стълби и площадки.
(2) Разстоянието от пода на площадките по
ал. 1 или на котелното помещение до средата
на нивопоказателите с пряко действие трябва
да е от 0,6 m до 1,8 m.
Чл. 65. При височина от работната площад-
ка на машиниста на котела до най-горната
площадка на котлите над 20 m в котелната
централа трябва да се монтира товаро-пътни-
чески асансьор.
Чл. 66. Проходните коридори за периодич-
но преглеждане и ремонтиране на механиз-
мите за отделяне на пепел и сгур трябва да
имат два изхода и напречно сечение с височи-
на, не по-малка от 1,9 m, и широчина, не по-
малка от 1 m.
Чл. 67. При ръчно извозване на вагонетките
под затворите на бункерите за пепел и сгур тряб-
ва да се оставя проход с височина, не по-малка
от 1,9 m. При механизирано извозване на ваго-
нетките височината на прохода трябва да е най-
малко с 0,5 m по-голяма от височината на ваго-
нетката.
Чл. 68. Широчината на прохода на помеще-
нието за пепел и сгур трябва да е не по-малка от
широчината на вагонетката, увеличена с по 0,7
m от всяка нейна страна. Допуска се намаление
на посоченото разстояние до 0,4 m в проходи
между колоните от фундамента на котлите.
Чл. 69. Не се допуска разполагането на раз-
ширителен съд с високотемпературен органи-
чен топлоносител над котли.
Чл. 70. Подаването на горивото в котелното
помещение и в пещта на котли на твърдо гори-
во с паропроизводителност над 1,0 t/h и отстра-
няването на сгурията и пепелта трябва да се
извършват механизирано.