Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
Чл. 89. При извършване на огневи работи с 
използването на ЛЗТ се осигурява разстояние 
най-малко 5 m между бутилките с кислород 
и съдовете с ЛЗТ.
Чл. 90. При манипулации (подреждане, 
местене, транспорт и др.) на празни бутилки 
за кислород и горими газове се спазват съ­
щите мерки за пожарна безопасност както за 
пълни бутилки.
Чл. 91. Калциевият карбид се съхранява 
в сухи, добре проветрени помещения, като 
съдовете с карбид се поставят на дървени 
поставки (скари) на височина най-малко 
0,2 m от пода.
Чл. 92. (1) Работещите горелки и резачи 
за извършване на огневи работи се поставят 
на пожаробезопасни приспособления, когато 
не се държат в ръка.
(2) Горелките и резачите за извършване 
на огневи работи се използват съгласно ин­
струкциите на производителя.
(3) При прекъсване на работа пламъкът на 
горелките или резачите се гаси и вентилите 
се затварят.
(4) Маркучите за подаване на ГГ се пред­
пазват от искри, пръски от разтопен метал, 
отрязани парчета метал, огън и тежки предме­
ти и се разполагат така, че да са предпазени 
от стъпване върху тях, прегазване, прегъване, 
нагряване и други вредни въздействия.
Чл. 93. Не се разрешава:
1. извършване на огневи работи с горелки 
и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, ако не 
е осигурено разстояние най-малко 5 m между 
горелката (горивното устройство) и работните 
бутилки (съдове);
2. работа с горелки и резачи с неуплътнени 
съединения;
3. съвместно съхраняване в едно помещение 
на бутилки с кислород, горими газове, калциев 
карбид, бои, масла и други леснозапалими и 
горими течности;
4. съхраняване на бутилки с горими газове 
и съдове (освен работните) в местата, на които 
се извършват огневите работи;
5. пушене, използване на открит огън и на 
инструменти, които могат да образуват искри 
в помещенията за съхраняване и отваряне на 
варели с калциев карбид;
6. съхраняване на калциев карбид в поме­
щения без прозорци, под кота ±0,00 m, във 
влажни места или в помещения, през които 
преминават водопроводи и паропроводи.
Чл. 94. (1) При извършване на огневи рабо­
ти с горелки и други уреди, използващи ГГ и 
ЛЗТ, не се разрешава оставянето на работещи 
горелки без наблюдение.
(2) При извършване на огневи работи не се 
разрешава преминаването на захранващите 
проводи за горими газове:
1. през помещения от подклас на функци­
онална пожарна опасност Ф5.1, в които не се 
произвежда/употребява транспортираният газ;
2. през битови, помощни, общественооб­
служващи, административни и складови поме­
щения от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 и от подклас Ф5.2, 
както и през електромашинни, електроразпре­
делителни и трансформаторни помещения;
3. през вентилационни камери и отвори;
4. на разстояние, по-малко от 1 m, от по­
върхности с температура, по-висока от 150 °С. 
Г л а в а  ш е с т а
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКА­
ВО ПОКРИТИЕ 
Раздел I
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки 
конкретен случай на експлоатация на премест­
ваемите обекти с гъвкаво покритие (циркови 
шапита, тенти, шапита за търговска дейност 
и др.) с обща численост на пребиваващите в 
тях повече от 50 души се разработват доку­
ментите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Чл. 96. За осигуряване на достъпа на по­
жарни автомобили до преместваеми обекти с 
гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат 
свободни пътища и проходи за противопожар­
ни цели съгласно раздел I от глава шеста на 
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар.
Чл. 97. Гъвкавите покрития на премест­
ваемите обекти се изпълняват от продукти с 
клас по реакция на огън най-малко С.
Раздел II
Евакуация
Чл. 98. За осигуряване на условия за без-
опасна евакуация от преместваемите обекти 
с гъвкаво покритие се спазват изискванията 
на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 99. При разполагане на редове от пейки 
в преместваемите обекти с гъвкаво покритие 
на всеки 11 m дължина на реда се осигурява 
проход за евакуация с широчина най-малко 
1,2 m с пряк достъп до изходите.
Чл. 100. Максималният брой на зрителите 
се определя по чл. 36 от Наредба № Із-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар. Когато редовете в преместваемите 
обекти са оформени от пейки, максималният 
брой на зрителите се определя по броя на