Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 15

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15  
3. всички съществуващи сгради от съответ­
ната категория в приложение № 2, които не 
са заети от публични органи, трябва да имат 
потребление на първична енергия най-малко 
в клас „В“ съгласно изискванията на тази 
наредба. Допуска се, когато с обследване за 
енергийна ефективност е доказана техническа 
и/или функционална неосъществимост за из­
пълнение на изискването, потреблението на 
първична енергия да съответства на клас „С“.
(2) При обследване за енергийна ефектив­
ност на сградите по ал. 1 задължително се 
предлага пакет от енергоспестяващи мерки, 
след изпълнението на който сградата дос­
тига съответствие с изискването за близко 
до нулево потребление на енергия съгласно 
определението в § 1, т. 28 от допълнителните 
разпоредби на ЗЕЕ. Оценката на пакета се 
извършва по методиката от приложение № 1.
(3) Пакетът по ал. 2 се изпълнява приори­
тетно, когато при доказаната му техническа 
и икономическа осъществимост предлага 
най-добрата алтернатива за ефективност на 
разходите за енергия в сравнение с други 
предложени пакети от мерки за сградата.
Г л а в а  т р е т а
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВА­
НИЯ КЪМ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙ­
НИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОЦЕНКА 
НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ЕНЕРГИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ 
СГРАДИ
Раздел I
Специфични изисквания към показатели за 
енергийните характеристики, характеризира­
щи енергопреобразуващите и енергопреносни­
те свойства на елементите на конструкцията
Чл. 22. (1) Коефициентите на топлопре­
минаване през елементите на конструкци­
ята (U, W/m2K) характеризират топлинните 
характеристики на структурата на сградата и 
се определят като идентификатори на входни 
данни в изчисленията на стационарната част 
на топлопренасянето в енергийния баланс 
на сградата. 
(2) Коефициентите на топлопреминаване 
през елементите на конструкцията (U, W/m2K) 
се изчисляват до външен въздух по методите 
съгласно приложение № 1 и приложимите 
стандарти, както следва:
1. през стени, граничещи с външния въздух 
и през стени на границата между отоплявано 
и неотоплявано помещение съгласно БДС 
EN ISO 6946 „Компоненти на сгради и еле­
менти на сгради. Топлинно съпротивление 
и коефициент на топлопреминаване. Методи 
за изчисление“;
2. през конструкции на покриви съгласно 
метода от приложение № 1;
3. през подови конструкции в топлинен 
контакт със земната основа съгласно метода 
в част четвърта от приложение № 1 в съ­
ответствие с БДС EN ISO 13370 „Топлинни 
характеристики на сгради. Топлопренасяне 
през земната основа методи за изчисление“;
4. през линейни топлинни мостове, които 
се появяват във връзките между елементи­
те на сградите съгласно БДС ЕN ISO 14683 
„Топлинни мостове в конструкции на сгради 
коефициент на линейно топлопреминаване. 
Опростени методи и стойности по подраз­
биране“;
5. през прозорци и врати – съгласно БДС 
EN ISO 10077-1 „Топлинни характеристики 
на прозорци, врати и капаци. Изчисляване 
на коефициента на топлопреминаване. Част 
1: Общи положения“.
Чл. 23. (1) Коефициентите на топлопреми­
наване (U, W/m2K) през плътни елементи на 
конструкцията на сграда не могат да бъдат 
по-високи от посочените в таблица 2. 
Таблица 2
Нормативни изисквания към коефициентите на топлопреминаване U, W/m2K през плътни елементи 
на конструкциите на сгради
№
Елементи на конструкцията
U, W/m2K
U, W/m2K
Система за 
размери 
1
2
3
4
5
Вид
За сгради със сред­
нообемна вътреш­
н а т ем перат у ра 
θi ≥ 15 °С
За сгради със сред­
нообемна вътреш­
н а т ем перат у ра 
θi < 15 °С
Избор на наци­
онално ниво съ­
гласно БДС EN 
ISO 13789
1.
Стени
1.1
Външни стени монолитни, многослой­
ни, граничещи с външен въздух
Uw ≤ 0,26 (0,30)
Uw ≤ 0,31 (0,35)
Външни
1.2
Външни стени, леки многослойни кон­
струкции, граничещи с външен въздух, 
на сглобяеми къщи, производствени 
сгради или др. сгради
Uw ≤ 0,30
Uw ≤ 0,33
Външни