Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
лаборатория, от отговорния ръководител/ из-
пълнителя на работата, в определения за рабо-
та участък.
(2) В уредби с напрежение над 1000 V измер-
ването с мегаомметър се извършва от лице с
четвърта квалификационна група в присъстви-
ето на второ лице с трета квалификационна
група, а при напрежение до 1000 V—от едно лице
с трета квалификационна група.
(3) Измерванията по предходните алинеи се
извършват с изключване на напрежението на
съоръжението/участъка.
(4) Лицето, което извършва измерване с
мегаомметър, лично се убеждава, че напреже-
нието е изключено, работното място е обезопа-
сено, по измерваната част на уредбата не рабо-
тят хора и са взети необходимите мерки нами-
ращите се наблизо лица да не се доближават до
изпитваните тоководещи части.
(5) Лицето, което извършва измерването,
ползва диелектрични ръкавици и боти и заема
такова положение с мегаомметъра, че да бъде
изключено не само случайно докосване, но и
опасно приближаване на тялото му и на про-
водниците на уреда до части под напрежение.
(6) Забранява се измерване на съпротивле-
ние на изолация с мегаомметър на въздушна
електропроводна линия:
1. с две тройки с напрежение над 1000 V, кога-
то една от тройките се намира под напрежение;
2. когато ВЛ или част от нея е успоредна и в
близост до друга ВЛ за напрежение над 1000 V;
3. по време на активна атмосферна (мълни-
еносна) дейност или когато има признаци за
настъпване на такава.
Чл. 553. Преди и след измерване/изпитване
на съпротивление на изолация на кабелна ли-
ния за напрежение над 1000 V линията да се
разрежда (изпразва) към земя.
Чл. 554. (1) С измервателни щанги се работи
с наряд най-малко от две лица, едното от които
с четвърта квалификационна група, а другото—
с трета квалификационна група.
(2) Измерването се извършва непосредстве-
но от стълб или от повдигателно съоръжение,
при което единият от работещите се намира на
земята и е наблюдаващ.
(3) На стоманорешетъчни стълбове на ВЛ с
напрежение от 110 kV до 400 kV работите с
щанга могат да се извършват и от горната част
на стълба или конзолата.
(4) Изкачването по стълб се извършва без
щанга. Щангата се подава с помощта на безкрай-
но въже, във вертикално положение, с работната
част нагоре, но без да се люлее или удря по стъл-
ба. При невисоки стълбове или конструкции
щангата може да се предава от ръка на ръка, като
работниците се закрепват с предпазни колани.
(5) При измерването се забранява хващане
на щангата над ограничителния пръстен. Изо-
лираната част на щангата се разполага така, че
да е изключена възможността за доближаване-
то є до съседни тоководещи части или до зазе-
мени части на конструкцията.
(6) При измерването се използват лични
предпазни средства.
Чл. 555. При установяване на каквито и да
било неизправности по щангата работата неза-
бавно се преустановява и щангата се предава за
извънредно изпитване в лаборатория.
Раздел II
Електрически измервания и изпитвания в
изпитвателни станции и в лаборатории
Чл. 556. (1) Изпитвателна станция по сми-
съла на този правилник е специално обзаве-
ден участък, състоящ се от пулт за управле-
ние, изпитвателно поле и съответно електро-
обзавеждане.
(2) Изпитвателно поле е пространството, в
което се разполага изпитваният обект по време
на изпитването.
(3) Изпитвателна схема е временно свързва-
не на изпитвания обект с електрообзавеждане-
то на изпитвателната станция и с източниците
на захранване за провеждане на изпитването.
Чл. 557. Специфичните изисквания и пра-
вила за безопасност при работа в електричес-
ка изпитвателна станция или лаборатория,
които не са включени в този правилник, се
определят в правилника за дейността на стан-
цията/лабораторията.
Чл. 558. Изменения на постоянните изпит-
вателни схеми се извършват само с разрешение
на ръководителя на изпитвателната станция/
лаборатория, като се вземат необходимите ор-
ганизационни и технически мерки за безопас-
ност при работа.
Чл. 559. (1) При изпитвателни напрежения,
по-високи от 42 V, изпитвателното поле се ог-
ражда с постоянни или временни ограждения
с поставени съответни знаци и табели за безо-
пасност.
(2) При изпитвателни напрежения, по-нис-
ки от 42 V, изпитвателното поле може да не е
оградено, но трябва да са предприети мерки за
изключване на възможността за поражения на
хора от електрически ток в случай на премина-
ване на по-високо напрежение във веригите на
по-ниското напрежение.
(3) Кондензаторите и измервателните тран-
сформатори, които се намират извън изпитва-
телното поле, но са включени към изпитвател-
ната схема, се ограждат.
(4) Вратите на ограждения, които се отва-
рят, или частите от ограждения, които се сва-
лят, имат блокировка, която осигурява прекъс-
ване на напрежението в изпитвателното поле
при отваряне/сваляне.
(5) Разместването и свалянето на преноси-
ми ограждения се извършва само от персонал
от изпитвателната станция (лаборатория).
Чл. 560. (1) Изпитвателната схема се свърз-
ва само при изключено електрозахранване.
(2) При свързване на схемата се вземат мер-
ки срещу възможно обратно подаване на на-
прежение, от напреженови трансформатори или
други източници.