Държавен вестник, бр. 33, 2016 г., стр. 63

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
4.3. Производителят на съоръженията под 
налягане трябва да предприеме необходимите 
мерки, за да осигури съответствието на използ-
ваните материали с изискваните спецификации. 
По-специално, производителят на съоръжението 
под налягане трябва да разполага с документ, 
изготвен от производителя на материалите, 
чрез който се потвърждава съответствието на 
всички материали със спецификациите.
За основните елементи под налягане за съо-
ръжения от категории II, III и IV този документ 
трябва да е под формата на удостоверение за 
специфичен контрол на продукта.
Когато производителят на материали има 
подходяща система за управление на качеството, 
която е сертифицирана от компетентен орган, 
установен в Европейския съюз, и е извършено 
специфично оценяване на материалите, се счита, 
че удостоверението, издадено от производите-
ля, доказва съответствието на материала със 
съответните изисквания на настоящата точка.
5. Специфични изисквания за съоръженията 
под налягане, загрявани с пламък или по друг 
начин, застрашени от прегряване по чл. 7, ал. 1:
5.1. Съоръженията под налягане, загрявани 
с пламък или по друг начин, застрашени от 
прегряване по чл. 7, ал. 1, включват:
а) съоръжения за производство на пара или 
гореща вода по чл. 7, ал. 1, т. 3, като парни 
или водогрейни котли, загрявани с пламък, 
паропрегреватели и междинни паропрегрева-
тели, котли утилизатори, котли за изгаряне на 
отпадъци, котли с електрически нагреватели 
или електродни котли и тенджери под наляга-
не, включително принадлежащите им части, 
и при необходимост системи за обработка на 
подаваната вода и за захранване с гориво;
б) съоръжения за топлинни процеси, различ-
ни от тези за производство на пара и гореща 
вода, по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, като нагрева-
тели за химически и други подобни процеси 
и съоръжения под налягане за хранителната 
промишленост.
5.2. Съоръжения под налягане, загрявани 
с пламък или по друг начин, застрашени от 
прегряване по чл. 7, ал. 1, трябва да се изчис-
ляват, проектират и конструират така, че да се 
избегне или да се сведе до минимум рискът от 
значително намаляване на херметичността в 
резултат на прегряване. По-специално, когато 
е приложимо, трябва да се осигуряват:
а) подходящи средства за защита, чрез които 
да се ограничат експлоатационните параметри, 
като подаване и отвеждане на топлина, и при 
необходимост – нивото на флуида, така че да се 
избегне рискът от локално и общо прегряване;
б) при необходимост – възможност за взе-
мане на проби за контрол на качествата на 
флуидите с цел да се избегне рискът, свързан 
с отлагания и/или корозия;
в) предвиждането на необходими мерки за 
отстраняване на риск от повреди вследствие 
на отлагания;
г) възможност за безопасно отвеждане на 
остатъчната топлина след изключване на съ-
оръжението;
д) мерки за избягване на опасно натрупва-
не на запалими смеси от гориво и въздух или 
срещу обратен удар на пламъка.
6. Специфични изисквания за тръбопрово-
дите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и 5:
Проектирането и изграждането им трябва 
да осигуряват:
а) контролиране по подходящ начин на риска 
от претоварване вследствие на недопустимо 
изместване или възникване на сили над допус-
тимите, например върху фланцеви съединения, 
връзки, силфонни елементи или гъвкави тръби, 
което може да се извърши чрез опори, ребра, 
анкерно закрепване, съосност или предвари-
телно напрягане;
б) при тръбопроводи за газообразни флуиди, 
в които може да се образува кондензирала теч-
ност – предвиждане на устройства за дренаж за 
отстраняването є от най-ниско лежащите точки, 
за да се предотвратят повреди от хидравличен 
удар или корозия;
в) надлежно отчитане на потенциални опас-
ности от турбулентност или завихряне на потока, 
като са приложими съответните изисквания 
на т. 2.7;
г) надлежно отчитане на риска от умора 
на материала вследствие на вибрации в тръ-
бопровода;
д) при тръбопроводи за флуиди от група 1 –  
предприемане на подходящи мерки, за да се 
изключват отвеждащите тръби, които поради 
размерите си представляват значителен риск;
е) намаляване до минимум на риска от не-
предвидено източване на флуида; точките за 
отвеждане трябва да са ясно означени върху 
неподвижната част на тръбопровода с данни 
за съдържащия се флуид;
ж) посочване на разположението и трасето 
на подземните тръбопроводи най-малко в тех-
ническата документация с цел улесняване на 
безопасното поддържане, контрол или ремонт.
7. Специфични количествени изисквания за 
някои съоръжения под налягане:
Изискванията по т. 7 се прилагат като 
общо правило. Когато обаче те не се прилагат, 
включително в случаите, в които материалите 
не са специално посочени и не са приложени 
хармонизирани стандарти, производителят 
трябва да докаже, че са взети подходящи мер-
ки за постигане на равностойно общо ниво на 
безопасност.
Изискванията по т. 7 допълват съществените 
изисквания по т. 1 – 6 за съоръженията под 
налягане, за които те се прилагат.
7.1. Допустимо напрежение:
7.1.1. Символи:
„Re/t“ обозначава стойността на границата на 
провлачане при изчислителна температура на:
а) горната граница на провлачане – за ма-
териали с изразена горна и долна граница на 
провлачане;