Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
(2) При обхождането трябва да се проверява
състоянието на топлинната изолация, на сал-
никовите компенсатори, на дренажните устройс-
тва и на строителните конструкции на топло-
проводите и абонатните станции.
(3) Резултатите от огледите трябва да се
вписват в дневник или в обходен формуляр, а
откритите дефекти да се отстраняват във въз-
можно най-кратък срок.
Чл. 1059. (1) Топлинните мрежи и абонат-
ните станции трябва да се ремонтират при не-
обходимост—въз основа на резултатите от пе-
риодичните огледи (обхождания), изпитвания-
та и ежегодните изпробвания под налягане и
почвените пробиви (шурфовки).
(2) Основен ремонт на работещите без пре-
късване топлинни мрежи се извършва 1 път на
2—3 години едновременно с ремонта на топло-
фикационните съоръжения.
(3) Текущ ремонт на топлинните мрежи се
извършва най-малко 1 път в годината.
(4) Едновременно с ремонта на магистрал-
ните топлопроводи трябва да се ремонтират
всички отклонения от тях и възлите за управле-
ние на местните системи.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
АБОНАТНИ СТАНЦИИ
Чл. 1060. В предприятията, които имат соб-
ствени източници на топлина, абонатната стан-
ция може да бъде изградена в котелния цех или
в отделно помещение. Едно предприятие може
да има няколко цехови абонатни станции.
Чл. 1061. Независимо от това, на кого са
зачислени, всички абонатни станции трябва да
се намират под контрола на отговорника за
техническата експлоатация на енергообзавеж-
дането на предприятието (организацията).
Чл. 1062. В абонатната станция трябва да има:
1. принципни схеми на парните и водните
мрежи;
2. схема за събирането и връщането на кон-
дензата;
3. инструкция за обслужване;
4. норми за разход на топлоносител (за връ-
щания кондензат);
5. режимни графици.
Чл. 1063. Спиращата и регулиращата арма-
тура в абонатната станция трябва да бъде номе-
рирана в съответствие със схемата на станцията.
Чл. 1064. Тръбопроводите и резервоарите за
кондензат трябва да бъдат боядисани със съот-
ветен цвят.
Чл. 1065. Абонатната станция трябва да бъде
съоръжена със:
1. спираща арматура на подаващите и на
обратните тръбопроводи за мрежова вода и на
тръбопроводите за пара и кондензат;
2. устройства за изпускане на въздуха—в най-
високите точки на водната мрежа, за източване
на кондензата—в ниските точки на паропрово-
дите, и дренажи за изпразване на системите;
3. регистриращи (самопишещи) уреди за
измерване на налягането, температурата и раз-
хода на гореща вода в подаващите и в обратни-
те тръбопроводи и кондензопроводи;
4. водомер на байпаса на основния шибър на
захранващия или на обратния топлопровод (за
контрол на плътността на водната мрежа);
5. показващи уреди за измерване на наляга-
нето—до спиращата арматура на подаващите и
на обратните тръбопроводи, на всеки подаващ
тръбопровод след шибрите на разпределител-
ния колектор, на засмукващия и на нагнетател-
ния тръбопровод на всяка помпа.
Чл. 1066. При липса на сигурни устройства
за автоматика и контрол абонатните станции
на промишлените предприятия и организации,
употребяващи пара, трябва да се обслужват от
постоянен дежурен персонал. Всички парамет-
ри на топлоносителя трябва да се записват в
специален дневник. Всички оперативни прев-
ключвания, нарушения на режима и аварии се
записват в дневника на дежурния.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ПАРНИ ЧУКОВЕ
Чл. 1067. Тази глава се отнася за техничес-
ката експлоатация на ковашките и щамповъч-
ните парни чукове с маса на падащата част
над 250 kg.
Чл. 1068. В предприятието трябва да има
утвърдена икономически обоснована схема за
използване на отработената от чуковете пара.
Чл. 1069. Не се разрешава работа с парен чук,
който свободно изпуска отработената пара в
атмосферата.
Чл. 1070. Във всеки цех трябва да се води
отчет за работните часове на всеки парен чук,
за масата на изработените детайли за месец и
за смяна и за разхода на пара.
Чл. 1071. Часовата консумация, специфич-
ният разход и големината на загубите на пара
трябва да се определят чрез изпитвания перио-
дично, но най-малко 1 път на 3 години.
Чл. 1072. Външен оглед и изпробване на
пароразпределителния механизъм трябва да се
извършва при всяко приемане на смяната от
работещия персонал и допълнително най-мал-
ко 1 път на смяна от дежурния шлосер.
Чл. 1073. На паропровода за отработената
пара трябва да бъде предвидено устройство за
поддържане на зададеното противоналягане в
работещата машина (чук, преса и т. н.) и люко-
ве за почистване на паропровода.
Чл. 1074. Трябва да се извършват вътрешен
оглед и частична проверка на разпределителя,
пароразпределителните клапани, дроселите,
шибрите и уплътнителните пръстени на бута-
лата най-малко 1 път в месеца.
Чл. 1075. Системите за смазване на парните
чукове трябва да се преглеждат, почистват и
продухват най-малко 1 път в седмицата.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
СУШИЛНИ УРЕДБИ
Чл. 1076. Тази глава се отнася за техничес-
ката експлоатация на всички сушилни уредби
с непрекъснато или периодично действие,
които работят при атмосферно налягане или
под вакуум.