Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 43

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Раздел II
Извършване на оперативни превключвания
Чл. 249. (1) Оперативни превключвания в РУ
с напрежение над 1000 V се извършват:
1. без бланка за превключване—при нали-
чие на блокиращи устройства, които изключ-
ват неправилни операции с разединители и за-
земяващи устройства в процеса на тяхното прев-
ключване, както и при превключвания без осо-
бена сложност;
2. с бланка за превключване—при отсъствие
или неизправност на блокиращите устройства,
а също така при сложни превключвания; с блан-
ка за превключване се прехвърлят и повече от
едно присъединение от една към друга шинна
система независимо от наличието или състоя-
нието на блокиращите устройства.
(2) Разрешава се сложни, често повтарящи
се оперативни превключвания да се извършват
по предварително изготвена по образец бланка
за превключване.
(3) Списъкът за сложните оперативни пре-
включвания, извършвани по бланки, и редът за
тяхното изпълнение се утвърждават от работо-
дателя или упълномощено от него отговорно
длъжностно лице.
Чл. 250. Оперативните превключвания в елек-
трическите уредби се изпълняват както следва:
1. лицето, получило нареждане за превключ-
ване, е длъжно да го повтори на нареждащия,
да го запише в оперативния дневник, да отбеле-
жи фамилията на нареждащия и да уточни по
оперативната схема/мнемосхема последовател-
ността на операциите, вкл. и тези по веригите
на релейната защита и автоматика, и да съста-
ви, ако е необходимо, бланка за превключване
или да използва готова типова бланка, като
запише номера є в оперативния дневник;
2. когато превключванията се изпълняват от
две лица, лицето, получило нареждането, е длъж-
но да обясни по оперативната схема предстоя-
щите действия на второто лице, участващо в
превключванията;
3. при възникване на съмнения в правилност-
та на извършваните операции превключванията
се прекратяват и повторно се проверява изисква-
ната последователност по оперативната схема;
4. извършените превключвания се описват в
оперативния дневник, когато не е ползвана блан-
ка за превключване, и се докладва на висшесто-
ящия оперативен персонал за изпълнението.
Чл. 251. (1) Бланката за оперативни превключ-
вания се попълва от лицето, получило нарежда-
нето, подписва се от лицето, което ще изпълни
операциите, и от лицето, контролиращо изпъл-
нението, и се носи на мястото на превключване.
(2) Операциите в бланката се записват по
реда на тяхното изпълнение.
(3) В бланката освен операциите по първич-
ната схема (в т. ч. със стационарните и прено-
симите заземители) се записват и операциите
по веригите на релейната защита и автоматика,
вкл. сваляне и поставяне на предпазители.
Чл. 252. Оперативни превключвания в ком-
плектни разпределителни уредби, комплектни
трансформаторни подстанции и в разпредели-
телни електрически уредби с напрежение до
1000 V могат да се извършват еднолично от опе-
ративния персонал, обслужващ уредбите.
Чл. 253. При откриване на неизправност в
блокиращи устройства на прекъсвачи и разеди-
нители времено извеждане на блокировките се
разрешава само от висшестоящия оперативен
персонал. 
Чл. 254. Повторно включване на изключил
от защита прекъсвач, без проверка на присъеди-
неното съоръжение, може да се извършва само
дистанционно, когато задвижването на прекъс-
вача не е защитено от стена или метален кожух.
Чл. 255. Повторно включване на въздушна
електропроводна линия след изключване от
защита или неуспешно АПВ може да се извър-
ши без допълнителна проверка еднократно само
дистанционно, когато включването не е забра-
нено от вътрешна инструкция.
Чл. 256. (1) Допуска се при еднолично де-
журство в подстанции с електрически уредби за
напрежение до 35 kV и наличие на устройство
за локализиране на повреди по електропровод-
ни линии с разпореждане на висшестоящия
оперативен персонал дежурният да извърши
проверка на автоматично изключил извод без
отваряне на клетката съгласно инструкцията
за безопасна работа с устройството и при из-
правност да го включи отново.
(2) При наличие на устройство за локализи-
ране на повреди по електропроводни линии при
профилактика на изключена линия повторно-
то включване се извършва от мястото на пода-
ване на напрежението след проверка за из-
правност с това устройство.
Г л а в а  д е в е т а
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ И
ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ
Чл. 257. Неотложни, нетърпящи отлагане
работи за предотвратяване, ограничаване и лик-
видиране на аварии могат да се извършват без
наряд със записване в оперативния дневник.
Чл. 258. (1) Разрешава се при аварийно-въз-
становителни работи, за които се изисква изда-
ване на наряд, да се започне работа без наряд
под ръководството на оперативния персонал и
под контрола на висшестоящия оперативен
персонал до идване на лицето, което има право
да издаде наряд.
(2) Аварийно-възстановителните работи по
ал. 1 се извършват при спазване на мерките за
безопасност по този правилник.
Чл. 259. Оперативният дежурен персонал
може да участва непосредствено или като наб-
людаващ в работи по ликвидиране на послед-
ствия от аварии, извършвани без наряд с разре-
шение на висшестоящия оперативен персо-
нал. При липса на телекомуникационна връзка
такова разрешение не се изисква, но се спазват
вътрешните инструкции на обекта.