Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 87

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  87  
3.1.2. Напречното сечение на защитните 
проводници трябва да бъде най-малко равно на 
това определено:
– или чрез изчисление на термично допусти-
мите токове на късо съединение, като се вземат 
предвид неадиабатните процеси; или
– или чрез следната формула, приложима само 
за времена на изключване, непревишаващи 5s:
S =
 
k
t
I 2
,
където:
S е напречното сечение, mm2;
I – ефективната стойност, изразена в ампери, 
на проспектния ток при дефект, който може да 
протече през защитния апарат при дефект с 
незначителен (пренебрежим) импеданс, А;
t – времето за задействане на защитния апа-
рат, в секунди, s;
k – коефициентът, чиято стойност зависи от 
материала на защитния проводник, на изола-
цията и други части, както и от началната и 
крайната температура (метод за изчисляване на 
k е даден в т. 5).
Когато при прилагането на формулата се 
получат нестандартни напречни сечения, трябва 
да се използват проводници с най-близкото по-
голямо напречно сечение.
Понеже металните екрани на кабели с мине-
рална изолация имат устойчивост на дефект към 
земя, по-голяма от тази на линейните (фазовите) 
проводници, не е необходимо да се изчислява 
напречното сечение на металните екрани, когато 
те се използват като защитни проводници.
3.1.3. Напречното сечение на всеки защитен 
проводник, който не е част от кабел или който 
не е разположен в обща обвивка с линейния 
(фазовия) проводник, трябва да е най-малко:
– 2,5 mm2 Cu или 16 mm2 Al, когато има 
осигурена защита срещу механично увреждане;
– 4 mm2 Cu или 16 mm2 Al, когато няма защита 
срещу механично увреждане.
Използването на стомана за защитен провод-
ник не се изключва.
Приема се, че защитен проводник, който не 
е част от кабел, е механично защитен, когато е 
инсталиран в тръбна система, в кабелна инстала-
ционна система или е защитен по подобен начин.
3.1.4. Когато защитният проводник е общ 
за две или повече вериги, неговото напречно 
сечение трябва да бъде:
– или изчислено съгласно т. 3.1.2 за най-небла-
гоприятните проспектен ток при дефект и време 
за изключване за разглежданите вериги; или
– или избрано съгласно таблица П7.2, така че 
да съответства на напречното сечение на най-
големия линеен (фазов) проводник във веригите.
3.2. Видове защитни проводници
3.2.1. Като защитни проводници може да се 
използват:
– проводници в многожилни кабели;
– изолирани или неизолирани проводници в 
обща обвивка с линейните проводници;
– неподвижно инсталирани неизолирани или 
изолирани проводници;
– метални обвивки на кабели, метални екрани 
на кабели, щит на кабел, брони на кабели, жични 
оплетки, концентрични проводници, метални 
тръбни системи според условията, описани в 
т. 3.2.2, букви „a“ и „б“.
3.2.2. Когато уредбата съдържа електрообза-
веждане с метални обвивки, като комплектни 
комутационни устройства за ниско напрежение 
или предварително изработени възли или ма-
гистрални шинопроводи в метална обвивка, 
металните обвивки може да се използват като 
защитни проводници, ако те отговарят едновре-
менно на следните три условия:
a) електрическата непрекъснатост да е реали-
зирана чрез конструкцията или чрез подходящи 
свързвания по такъв начин, че да се гарантира 
защитата срещу механични, химични или елек-
трохимични увреждания;
б) да съответстват на изискванията на т. 3.1;
в) да позволяват свързването на други защитни 
проводници във всяка предварително определена 
точка за разклонение.
3.2.3. Не се разрешава използване като за-
щитни проводници или като проводници за за-
щитно изравняване на потенциалите на следните 
метални части:
а) метални водопроводни инсталации;
б) метални инсталации, съдържащи лесноза-
палими и горими вещества и материали, като 
газове, течности, прахове;
в) конструктивни части, подлагани на механич-
ни усилия по време на нормално функциониране;
г) гъвкави или еластични метални тръби, 
освен когато са специално предназначени за 
използване като защитни проводници;
д) гъвкави метални части;
е) носачи, поддържащи проводници;
ж) кабелни лавици и кабелни скари.
3.3. Електрическа непрекъснатост на защит-
ните проводници
3.3.1. Защитните проводници трябва да са 
подходящо защитени срещу механични, химич-
ни или електрохимични увреждания и срещу 
електродинамични и термодинамични усилия.
Всяко свързване (например винтови съеди-
нения, съединители със скоби) между защитни 
проводници или между защитен проводник и 
друго обзавеждане трябва трайно да осигурява 
електрическа непрекъснатост и подходяща меха-
нична якост и защита. Винтовите съединения за 
свързване на защитни проводници не трябва да 
се използват за каквито и да било други цели. 
Свързванията не трябва да се изпълняват чрез 
заваряване.
3.3.2. Съединенията на защитните проводници 
трябва да са достъпни за преглед и изпитване с 
изключение на:
а) съединения с компаунд;
б) капсуловани съединения;
в) съединения в метални тръби, кабелни 
канални системи и предварително изготвени 
шинопроводи;
г) съединения, които са част от оборудване, 
съответстващи на стандартите за оборудването;