Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 53

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53   
§ 88. В чл. 135 думата „Димоотводните“ 
се заменя с „Димоходните“ и след думата 
„тръби“ се добавя „по чл. 134“.
§ 89. В чл. 149, ал. 2 думите „и прегради 
на пожарни сектори“ се заличават.
§ 90. В чл. 151 ал. 3 се изменя така:
„(3) За захранване на отоплителните инста­
лации на животновъдни сгради се разрешава 
течното гориво с обем до 5 m3 да се съхра­
нява в отделни помещения с вертикални и 
хоризонтални прегради с огнеустойчивост 
REI (EI) 60 и с клас по реакция на огън не 
по-нисък от А2. Вратите на помещенията се 
предвиждат самозатварящи се с огнеустой­
чивост най-малко EI 45.“
§ 91. В чл. 152 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по функционална“ се 
заменят с „на функционална пожарна“.
2. В ал. 2 думите „по функционална“ се 
заменят с „на функционална пожарна“.
3. В ал. 4 думите „от I и II степен на огне­
устойчивост или в сгради, изпълнени от сто­
манени незащитени конструкции“ се заменят 
със „с конструктивни елементи от продукти с 
клас по реакция на огън А1 или А2“.
§ 92. В чл. 154 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след означението „REI“ се до­
бавя „(EI)“.
2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:
„(5) За захранване на котелните помещения 
се допуска в подземните етажи и в етажите с 
директен изход на нивото на терена в сгради 
от клас на функционална пожарна опасност 
Ф1 – Ф4, проектирани от I и II степен на 
огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ в са­
мостоятелни помещения, както следва:“
§ 93. В чл. 161 се правят следните изме­
нения:
1. След думите „части от тях“ запетаята се 
заличава и думите „отделени с брандмауер“ 
се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „Наредба № 2 от 2005 г. 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 
2005 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 
от 2024 г. за проектиране, изграждане и екс­
плоатация на водоснабдителни системи (ДВ, 
бр. 61 от 2024 г.)“.
§ 94. В чл. 162 се правят следните изме­
нения:
1. В т. 4 след думите „части от тях“ запетаята 
се заличава и думите „отделени с брандмауер“ 
се заменят със „съгласно чл. 12, ал. 1“.
2. В т. 6 след думите „части от тях“ за­
петаята се заличава и думите „отделени в 
пожарен сектор“ се заменят със „съгласно 
чл. 12, ал. 1“.
§ 95. Член 166 се изменя така:
„Чл. 166. (1) Минималното налягане на 
водопроводите за пожарогасене на проектната 
кота на прилежащия терен в критичната при 
пожар точка (за разклонени водопроводни 
мрежи и за сключени водопроводни мрежи, 
приети в хидравлично отношение за разкло­
нени) или в критичния пожарен хидрант (за 
сключени водопроводни мрежи) се определя 
за случай на пожар и максимално часово 
водопотребление.
(2) Водопроводите за пожарогасене за сгра­
ди с до два надземни етажа се оразмеряват за 
минимално налягане на проектната кота на 
прилежащия терен в критичната при пожар 
точка/критичния пожарен хидрант най-малко 
0,14 MPa за населени места с до 100 000 жи­
тели и най-малко 0,18 MPa за населени места 
с над 100 000 жители.
(3) Водопроводите за пожарогасене за сгра­
ди с три и повече надземни етажа се оразме­
ряват за минимално налягане на проектната 
кота на прилежащия терен в критичната при 
пожар точка/критичния пожарен хидрант не 
по-малко от:
1. за сг ра д и с т ри на дзем н и е та­
жа – 0,18  МРа;
2. за сгради с четири надземни ета­
жа – 0,22 МРа;
3. за сгради с пет и повече надземни ета­
жа – 0,26 МРа.“
§ 96. В чл. 170 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „разстояние 
един от друг“ се заменят с „хоризонтално 
разстояние един от друг във всички посоки“;
б) в т. 1 след думата „жители“ се добавя 
„и за селищни образувания“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Пожарните хидранти се разполагат 
по протежение на изискващите се пътища 
за противопожарни цели на разстояние не 
повече от 15 m от тях.
(3) Хоризонталното разстояние между 
пожарните хидранти, предвидени на площад­
ковите водопроводи за пожарогасене, е не 
повече от 100 m.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 4 и 5 и се изменят така:
„(4) Пожарните хидранти се разполагат на 
разстояние от строежите, както следва:
1. до 300 m от жилищни сгради (от подкла­
сове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 1000 m3;
2. до 200 m от жилищни сгради (от подкла­
сове Ф1.3 и Ф1.4) с обем над 1000 до 3000 m3;
3. до 80 m от сгради с клас на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5 (с изключение на 
сградите по т. 1 и 2) и от открити техноло­
гични съоръжения.
(5) Разстоянията по ал. 1 и 3 се опреде­
лят по дължина на пътя за противопожарни 
цели, а разстоянията по ал. 4 – по дължина 
на пътя за достъп до строежа или по дължи­
на на пътя за противопожарни цели. Когато 
строежът е разделен с брандмауери на части