Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
2. състоянието на осветителната уредба, на-
личие на стъкла, решетки и мрежи в осветите-
лите, изправност на уплътненията на осветите-
лите със специално изпълнение и т. н. се прове-
ряват с периодичност, определена от енергети-
ка, но не по-малко от веднъж годишно.
Чл. 413. При контролиране на осветеността
се измерва и напрежението в точката на за-
хранването и в най-отдалечената точка на осве-
тителната инсталация.
Чл. 414. (1) Оглед и проверка на осветител-
ната уредба се извършват при следната перио-
дичност:
1. проверка на изправността на системата за
аварийно осветление—най-малко един път на
три месеца;
2. измерване на изолационното съпротивле-
ние на проводниците и кабелите—един път на
три години;
3. измерване на товарите и стойността на
напрежението в отделните точки на електри-
ческата инсталация—един път годишно;
4. проверка на състоянието на съоръженията
на работното и аварийното осветление и провер-
ка на съответствието на номиналните токове на
прекъсвачите и на стопяемите вложки на пред-
пазителите с работните—един път  годишно.
(2) Почистването на осветителите, подмя-
ната на изгорелите лампи и ремонтът на инста-
лацията се извършват при изключено напреже-
ние по вътрешен график.
Раздел III
Улично осветление
Чл. 415. Изискванията по този раздел се от-
насят за техническата експлоатация на освети-
телни уредби за улично и вътрешно квартално
осветление на населени места.
Чл. 416. Забранява се закрепването на осве-
тители към напречниците, поддържащи кон-
тактната мрежа на градския електрически
транспорт. В районите на жп гари се разрешава
монтирането на осветителни тела и от 2 до 4
прожектора на стоманорешетъчните стълбове,
поддържащи контактната мрежа за променли-
во напрежение.
Чл. 417. При изолирано закрепване на ос-
ветителни тела към стълбовете и носещите
конструкции на контактната мрежа метални-
те части на осветителната арматура се свър-
зват с нулевия проводник. Не се препоръчва
повторно заземяване на нулевия проводник
на носещите стълбове на контактната тролей-
бусна мрежа, за да се избегне масовото пов-
реждане на лампите при скъсване на контак-
тния проводник и допирането му до стълба и
за осигуряване на безопасно обслужване на
лампите.
Чл. 418. Яркостта или осветеността в кон-
тролните точки се измерва най-малко един път
в годината. Намалението на осветеността спря-
мо нормираната не трябва да бъде по-голямо
от 10 на сто.
Чл. 419. Нормираната яркост или осветеност
се поддържа чрез периодично почистване на
осветителите и прожекторите, подмяна на лам-
пите и модернизиране на осветителните уредби
чрез използване на по-ефективни източници на
светлина, осветителни тела и прожектори.
Чл. 420. Уличното осветление се включва и
изключва по денонощен график, изработен от
експлоатиращото предприятие/организация и
съгласуван с местните органи на властта и за-
интересуваните организации.
Чл. 421. Осветителите се почистват със сне-
мане на рефлекторите най-малко два пъти го-
дишно. В участъци, подложени на силно замър-
сяване, почистването се извършва по специа-
лен график.
Чл. 422. (1) Ремонтът и експлоатацията на
уредбите за улично осветление се извършват
само от електротехнически персонал.
(2) Всички работи върху стълбовете се из-
вършват при изключено напрежение.
Чл. 423. (1) При централизирана автома-
тична система на управление на уредбите за
улично осветление се осигурява денонощно
дежурство на оперативен и ремонтно-опера-
тивен персонал, който има на разположение
транспортни средства и телефонна връзка.
Тези изисквания се отнасят и за обслужване-
то на уредбите за рекламно осветление с газо-
разрядни лампи.
(2) Едновременно с почистването на освети-
телите се проверява изправността на закрепва-
щите детайли и на контактите. Профилактич-
ното почистване на осветителите се извършва
през деня.
(3) Подмяната на изгорели лампи и повреде-
ни осветители може да се извършва нощем, ако
работните места са достатъчно добре осветени.
Чл. 424. Работите на височина с помощта
на технически подемни средства се извършват
от специално обучен и подложен на изпит пер-
сонал.
Раздел IV
Рекламни газоразрядни осветителни уредби
Чл. 425. Изискванията по този раздел се от-
насят за техническата експлоатация на реклам-
ни осветителни уредби, изпълнени с газораз-
рядни тръби с тлеещ разряд със студен катод.
Чл. 426. (1) Устройството за рекламно ос-
ветление се избира съгласно изискванията на
Наредба № 3 за устройството на електрически-
те уредби и електропроводните линии.
 (2) Всички работи по газоразрядните ос-
ветителни уредби се извършват само при из-
ключено напрежение в съответствие с мест-
ни инструкции.
Чл. 427. Всяка рекламна газоразрядна уред-
ба се осигурява с проектна и техническа доку-
ментация, утвърдена скица на уредбата, шабло-
ни на нестандартни детайли (тръби), електри-
ческа схема, акт за приемане на уредбата в екс-
плоатация, договор за техническо обслужва-