Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 6

С Т Р .  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
(3) С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни реше-
ния в степен, осигуряваща възможност за ця-
лостно изпълнение на всички видове СМР и за
доставка и монтаж на технологичното оборуд-
ване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването
му като документация за договаряне изпълне-
нието на строителството;
3. се осигурява съответствието на проект-
ните решения с изискванията към строежите
съгласно ЗУТ.
Раздел III
Основни и специфични изисквания при проек-
тиране на съоръженията на ТЕО
Чл. 14. Всички части на ТЕО се проектират
при спазване изискванията на чл. 169 ЗУТ и на
решенията и разрешителните, издадени въз ос-
нова на нормативните актове за опазване на
околната среда.
Чл. 15. Сградите на ТЕО се проектират в
обемно-планировъчно отношение въз основа на
изходните данни, условията и изискванията на
технологичното решение.
Чл. 16. (1) Междуосовите разстояния на глав-
ния корпус на ТЕО и другите спомагателни сгра-
ди и съоръжения се проектират кратни на 6 m.
(2) Допуска се при съответна технико-ико-
номическа обосновка да се приемат между-
осови разстояния, по-големи от тези по ал. 1,
кратни на 3 m.
(3) При многоетажни сгради междуосовите
разстояния се приемат кратни на 3 m.
Чл. 17. (1) Конструктивната височина на едно-
етажните сгради и височината на етажите на мно-
гоетажните сгради се приемат кратни на 0,6 m.
(2) Допуска се приемане на височина с друга
кратност за транспортните галерии за въглища и
за подземната част на сградите и съоръженията.
Чл. 18. Началната модулна ос в напречна
посока на производствените сгради се приема
по външния ръб на колоните.
Чл. 19. Кота ± 0,00 m на котелното помеще-
ние се приема не по-малко от 0,15 m над приле-
жащия терен на площадката.
Чл. 20. (1) Към проектите се разработват спе-
циални части за наблюдение и регистриране на:
1. сляганията на строителната конструкция
на сградите, съоръженията и фундаментите на
турбоагрегатите;
2. нивото на подпочвените води.
(2) На основните сгради на ТЕО и върху
фундаментите на основните съоръжения се
монтират репери в характерни точки.
(3) Общо на площадката на ТЕО се пред-
виждат най-малко три дълбочинни репера с
пряка видимост между тях.
Чл. 21. (1) Технологични съоръжения с ви-
сока степен на динамични натоварвания се про-
ектират на кота ± 0,00 m.
(2) Допуска се проектиране на съоръжения-
та по ал. 1 на нива, различни от кота ± 0,00 m,
само при доказана необходимост и след обезпе-
чаване на конструктивната и технологичната
сигурност на съоръженията.
Чл. 22. (1) Между фундаментите на съоръ-
женията по чл. 21 и конструкциите на сградите
се предвиждат деформационни фуги.
(2) Фундаментите по ал. 1 се проектират
като фундаменти, подложени на динамични
натоварвания.
(3) Фундаментите под захранващи и мрежови
помпи се проектират като рамкови конструкции
и се отделят с фуга от останалата конструкция.
Чл. 23. Максималните експлоатационни на-
товарвания от технологичното оборудване се
определят от неговия производител и се прие-
мат не по-ниски от:
1. за кота ±0,00—30 kN/m2;
2. за основна кота на обслужване—20 kN/m2;
3. за други коти на обслужване, на които може
да се провеждат ремонтни работи—15 kN/m2;
4. за площадки, преходи и стълбища, където
е възможно струпване само на хора—3 kN/m2;
5. за площадки около очистващи съоръже-
ния, димни вентилатори и комини—20 kN/m2;
6. за технологични железопътни линии из-
вън железопътната мрежа—130 kN на ос.
Чл. 24. При проектирането на ТЕО се отчи-
тат изискванията за условията и реда за органи-
зация и техническа експлоатация на електри-
ческите централи съгласно Наредба № 9 от
2004 г. за техническата експлоатация на елект-
рически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
Чл. 25. (1) Конструкцията на машинната зала
и бункерно-деаераторната етажерка се проек-
тира като пространствена, многоотворна, ста-
тически неопределима рамка с корави възли.
(2) Конструкцията по ал. 1 може да се из-
пълнява изцяло от стоманени или сглобяеми
стоманобетонни елементи или като стомане-
но-стоманобетонна конструкция.
Чл. 26. (1) Котелното отделение се отделя с
деформационна фуга от машинната зала.
(2) Носещата конструкция на котела се дос-
тавя от производителя.
(3) Конструкцията на котелното отделение е
стоманена и може да е самостоятелна или прик-
репена към носещата конструкция на котела.
(4) Ограждащите елементи и покривът на
котелното отделение се изпълняват от леки
топлоизолационни панели или от ламарина,
като не се допуска използването на стомано-
бетонни елементи.
Чл. 27. (1) Фундаментите на главния корпус
се изпълняват от стоманобетон.
(2) Фундаментите по ал. 1 се изпълняват
единични или ивични съобразно данните от
инженерно-геоложкия доклад.
(3) Ивичните фундаменти се проектират като
греди на еластична основа.
Чл. 28. (1) При наличие на сутерен в ма-
шинната зала и на високи подпочвени води се
проектира вана.
(2) Ваната по ал. 1 се проверява за воден по-
дем, като котата є на фундиране се определя от:
1. котата на фундаментите;