Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
(2) Трета квалификационна група за работа
в електрически уредби/мрежи с напрежение над
1000 V се изисква за изпълнителски кадри—
членове на бригада.
(3) За придобиване на трета квалификаци-
онна група лицата трябва да имат:
1. знания по обща електротехника и устрой-
ството на електрически уредби и мрежи;
2. ясна представа за опасностите и пораже-
нията от електрическия ток при работа в елек-
трически уредби/мрежи;
3. знания по общите правила за безопасност
при работа в електрически уредби/мрежи и по
мерките за защита и ползването на предпазни
средства;
4. знания по специфичните правила за безо-
пасност за извършваната работа или заеманата
длъжност;
5. знания по правилата за допускане до рабо-
та в електрическа уредба/мрежа и способност
да осъществяват надзор на лица с по-ниска ква-
лификационна група;
6. практически умения за оказване на първа
долекарска помощ на пострадал от електри-
чески ток.
(4) Лицата с трета квалификационна група
имат стаж с втора квалификационна група в
електрически уредби/мрежи, образование и
професионална квалификация най-малко:
1. без стаж—висше електротехническо об-
разование;
2. един месец—стажанти от колежи и ВУЗ,
обучаващи се по електротехническа специалност
и положили изпит за безопасност при работа;
3. два месеца—трета степен на професионал-
на квалификация по електротехническа специ-
алност;
4. три месеца—втора степен на професио-
нална квалификация по електротехническа спе-
циалност, висше техническо образование (не-
електротехническо);
5. четири месеца— втора и трета степен на
професионална квалификация по техническа
специалност(неелектротехническа);
6. шест месеца—основно/средно образование
с професионална квалификация.
Чл. 16. (1) Четвърта квалификационна гру-
па за работа в електрически уредби/мрежи с
напрежение до 1000 V се изисква за:
1. лица, които пряко организират и ръково-
дят изпълнение на работи по експлоатация,
профилактика и ремонт;
2. издаващи наряди и отговорни ръково-
дители;
3. лица, които извършват висококвалифи-
цирани работи по настройки, изпитване, из-
мерване.
(2) Четвърта квалификационна група за ра-
бота в електрически уредби с напрежение над
1000 V се изисква за:
1. оперативен и оперативно-ремонтен пер-
сонал;
2. старши майстори;
3. монтьори и специалисти по релейна защи-
та, автоматика, телемеханика и свръзки;
4. допускащи, наблюдаващи и изпълнители
на работа;
5. специалисти по КИП и А.
(3) За придобиване на четвърта квалифика-
ционна група лицата трябва да имат:
1. задълбочени знания по електротехника и
устройство на електрически уредби и мрежи;
2. пълни познания по схемата на уредбата/
мрежата, която обслужват, опит за свободно и
бързо ориентиране при извършване на манипу-
лации и превключвания, както и умения за из-
пълнение и контрол на мерките за безопасност;
3. пълна представа за опасностите и профе-
сионалния риск при работа в електрически уред-
би/мрежи;
4. цялостни знания по този правилник и на
специфичните правила за безопасност при ра-
бота в обслужваната уредба/мрежа;
5. умения да организират и ръководят безо-
пасно извършване на работите както при нор-
мални експлоатационни условия, така и при
аварийни ситуации;
6. знания по правилата за използване на за-
щитни средства и умения за прилагането им;
7. знания и практически умения за прилага-
не на правилата за първа долекарска помощ.
(4) Лицата с четвърта квалификационна гру-
па имат стаж с трета квалификационна група,
образование и професионална квалификация
най-малко:
1. два месеца—висше електротехническо
образование;
2. три месеца—трета степен на професионал-
на квалификация по електротехническа специ-
алност;
3. четири месеца—втора степен на професи-
онална квалификация по електротехническа
специалност, висше техническо образование
(неелектротехническо);
4. шест месеца—втора и трета степен на про-
фесионална квалификация по техническа спе-
циалност (неелектротехническа), средно обра-
зование с професионална квалификация;
5. осем месеца— основно образование с про-
фесионална квалификация.
Чл. 17. (1) Пета квалификационна група се
изисква за:
1. ръководители и техни заместници, които
ръководят практическата дейност по обслуж-
ване, ремонт и контрол на електрически уред-
би и мрежи;
2. ръководен и оперативен персонал на дис-
печерски служби;
3. дежурни инженери в електрически и топ-
лофикационни централи;
4. оперативно-ремонтен персонал, който
ръководи работи в подстанции, възлови стан-
ции, трафопостове и електропроводни линии,
както и извършване на оперативни превключ-
вания при напрежение над 1000 V;