Държавен вестник, бр. 6, 2005 г., стр. 7

Б Р О Й  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
“Грижа за изкуствени
Z43.2 Грижа за илео-
отвори
стома
Z43.3 Грижа за коло-
стома
Z43.5 Грижа за цисто-
стома
Z43.6 Грижа за друг из-
куствен отвор на
пикочните пъти-
ща”.
5. Заличават се следните
редове:
“Нарушения в пубертета, E30.1 Преждевременно
некласирани другаде
развитие и пубер-
тет
Хроничен хепатит, не-
K73.0 Хроничен персис-
класифициран другаде
тиращ хепатит, не-
класифициран
другаде”.
Министър: Сл. Богоев
900
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 8
от 28 декември 2004 г.
за мълниезащитата на сгради, външни съоръ-
жения и открити пространства
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят правила-
та и изискванията при проектиране, изгражда-
не и експлоатация на мълниезащитни уредби
на сгради на основното застрояване с жилищ-
но, обществено-обслужващо, производствено,
смесено и друго предназначение с височина до
60 m, на второстепенни и стопански постройки
на допълващото застрояване, на временни строе-
жи и преместваеми обекти, външни съоръже-
ния, строителни площадки и др., както и на от-
крити пространства, наричани за краткост “за-
щитавани обекти”.
(2) Наредбата се прилага при проектиране
и изграждане на нови, както и при реконст-
рукция на съществуващи мълниезащитни
уредби за обектите по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за мълниезащит-
ни уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо действие.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за мълниеза-
щитата на:
1. обекти със специално предназначение, като
електрически централи и подстанции, въздуш-
ни електропроводни линии и контактни мре-
жи, телеграфни, телефонни, радиотранслацион-
ни и други комуникационни линии, радио- и
телевизионни предавателни антени и др.;
2. сухопътни транспортни средства, кораби,
самолети.
Чл. 3. При проектирането на мълниезащи-
тата на сгради, в които се предвиждат произ-
водство и/или съхраняване на взривни вещес-
тва, огнестрелни оръжия и боеприпаси, се спаз-
ват изискванията на тази наредба и на Наред-
ба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи,
предназначени за производство и съхранява-
не на взривни вещества, огнестрелни оръжия
и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).
Г л а в а  в т о р а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И КЛАСИФИ-
КАЦИЯ
Чл. 4. С мълниезащитата се осигуряват бе-
зопасността на хората и на домашните жи-
вотни и защитата на материални ценности
срещу увреждания (щети), които могат да
бъдат породени от опасни и вредни фактори в
резултат на преки попадения или на вторич-
ни въздействия на мълнии.
Чл. 5. (1) Чрез мълниезащитата се удовлет-
воряват следните основни изисквания:
1. безопасност съобразно определената ка-
тегория на мълниезащита и типа на мълние-
защитната зона или избраното ниво на мъл-
ниезащита;
2. надеждност при експлоатацията;
3. икономичност по отношение разхода на
материали.
(2) При проектирането и изграждането на
мълниезащитни уредби се предвиждат начи-
ни за изпълнение (технологии), както и мате-
риали (в т. ч. вид, размери и др.) и градивни
елементи, с които се удовлетворяват изисква-
нията по ал. 1.
(3) С инвестиционните проекти могат да се
предвиждат начини за изпълнение или матери-
али и градивни елементи, различни от опреде-
лените в тази наредба, при условие че чрез тях
се осигуряват изискванията за безопасност и
надеждност при експлоатация.
Чл. 6. Вредните и опасните фактори, свърза-
ни с мълнии, се класифицират, както следва:
1. основни фактори вследствие пряко попаде-
ние на мълния върху защитавания обект, в т.ч.:
а) топлинни въздействия;
б) механични въздействия;
2. допълнителни фактори:
а) внасяне на опасни потенциали;
б) индуктирани напрежения от електромаг-
нитна индукция;
в) индуктирани напрежения от електроста-
тична индукция;
г) крачни напрежения;
д) допирни напрежения.
Чл. 7. (1) Защитаваните обекти в зависи-
мост от опасните последствия при пряко по-
падение на мълния се класифицират в след-
ните категории на мълниезащита:
1. първа категория: сгради и външни съоръ-
жения, в които има помещения с взривоопасни
зони от клас В-I и В-II съгласно действащите
норми за пожарна безопасност, като: