Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 67

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
при необходимост се отчита възстановеното
статично налягане в прави участъци между
две отклонения.
Чл. 363. (1) Загубите на налягане на разкло-
ненията се изравняват до разлика 15 % чрез
подходящ избор на диаметрите (еквивалентни-
те диаметри) при скорости на въздуха във въз-
духопроводите, по-малки от максимално допус-
тимите скорости.
(2) При невъзможност за изравняване на
налягането чрез промяна на диаметрите се пред-
виждат регулиращи органи.
Чл. 364. Правите участъци на въздухопро-
водите на местните смукателни обезпраши-
телни инсталации се проектират от листова
стомана на заварки с дебелина на стената най-
малко 2 mm, а при работа с абразивен прах
(кварцит и др.)—с концетрация, по-висока от
100 mg/m3, и с дебелина най-малко 3 mm, като
фасонните части се предвиждат с дебелина,
която е с 1 mm по-голяма от дебелината на
правите участъци.
Чл. 365. В началото на главните отклонения
на разклонени въздухопроводни мрежи се инс-
талират устройства за измерване на дебита на
въздуха.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ЗАЩИТА ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ
Чл. 366. Допустимите нива на звуково наля-
гане в октавни честоти и в dB(А) за различни
приложения се отчитат съгласно приложение
№ 12, табл. 1 или съгласно Хигиенни норми
№ 064 за пределно допустимите нива на шума в
жилищни и общественообслужващи сгради и
жилищни райони (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г.;
изм., бр. 16 от 1975 г.).
Чл. 367. Машинните помещения, вентилаци-
онните камери и топлообменните станции се
предвиждат в отделни сгради или самостоятел-
ни помещения в или до общественообслужва-
щите, жилищните и производствените сгради в
съответствие с изискванията на чл. 169 ЗУТ.
Чл. 368. (1) Машините и съоръженията се
разполагат върху фундаменти, които се проек-
тират при спазване изискванията на нормите за
проектиране на фундаменти, подложени на
динамични натоварвания от машини.
(2) Машините и съоръженията се свързват
към тръбопроводната мрежа с гъвкави връзки.
(3) За недопускане на предаване на вибра-
ции и структурен шум по топлопроводите се
предвиждат антивибрационни подложки и опо-
ри, а при преминаването им през стени, между-
етажни плочи и други строителни елементи—
антивибрационни обвивки.
Чл. 369. (1) Намаляването на нивото на ае-
родинамичните шумове се постига чрез:
1. естествено шумозаглушаване в елементи-
те на въздухопроводната мрежа;
2. вграждане на шумозаглушители във въз-
духопроводната мрежа към и от помещения-
та, както и на местата на засмукване на пре-
сен въздух и на изхвърляния въздух (при необ-
ходимост).
(2) За увеличаване на шумопоглъщащата
способност на въздухопроводите и на техните
елементи се допуска вътрешното им облицова-
не с шумопоглъщащи материали.
(3) Вградените шумозаглушители се оразме-
ряват за остатъчното звуково налягане след
естественото шумозаглушаване в елементите на
въздухопроводната мрежа до постигане на до-
пустимите нива в помещенията, определени
съгласно чл. 366.
Чл. 370. За ограничаване на разпространя-
ването на шума от машинните помещения, вен-
тилационните камери, топлообменните стан-
ции и котелни се предвижда тяхното звукоизо-
лиране чрез подходящи конструкции на ограж-
дащите елементи (многослойни стени, плава-
щи подове, облицовки).
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
КОНТРОЛ И АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ
Чл. 371. Контролът и автоматичното регу-
лиране на отоплителните, вентилационните и
климатичните инсталации се определят така,
че да осигуряват:
1. хигиенните норми за микроклимата и
чистотата на въздуха в работната зона;
2. повишаване сигурността на инсталацията;
3. икономия на енергийни ресурси.
Чл. 372. (1) За контрол на работата на инс-
талациите се предвиждат показващи и сигна-
лизиращи прибори.
(2) За отчитане и анализ на работата на инста-
лациите се предвиждат самопишещи прибори.
(3) При опасност от авария, брак на продук-
цията или нарушаване на технологичния про-
цес се предвиждат сигнализиращи прибори.
Чл. 373. Контролни прибори се предвиж-
дат при:
1. нагнетателните вентилационни инстала-
ции за:
а) температурата на подавания и външния
въздух;
б) температурата на топлоносителя;
в) съпротивлението на филтрите за въздух;
2. нагнетателните вентилации, комбинира-
ни с въздушно отопление за:
а) температурата на въздуха в помещенията;
б) температурата на подавания и външния
въздух;
в) температурата на топлоносителя;
г) съпротивлението на филтрите за въздух;
3. климатичните инсталации за:
а) температурите и относителната влажност
на подавания в помещението въздух, когато се
изисква със заданието за проектиране;