Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
1. операторът на електропреносната мрежа 
трябва да осигури резерв за първично регулиране 
Рpi на основата на изчислителното смущение Рpu 
в съответствие с изискванията на Синхронната 
зона на Континентална Европа към ENTSO-E, 
дефиниращи коефициента на участие Ci = Ei/Eu,
където:
Ei е нето годишното производство на електри-
ческа енергия в отделния контролен блок/зона;
Eu – общото нето годишно производство на 
електрическа енергия в синхронната област на 
Синхронната зона на Континентална Европа 
към ENTSO-E;
2. резервът за първично регулиране, изискван 
от електроенергийната система на България, е 
Рpi = CiРpu, MW;
3. пълното активиране на резерва за първично 
регулиране се осъществява при отклонение на 
честотата от f = ± 200 mHz;
4. регулиращата мощност, отдадена в син-
хронната зона за покриване на смущението, е lu 
= Pa/f, MW/Hz, и съответства на отношени-
ето на недостига/ излишъка на мощност Pa в 
началото на смущението и квазистационарното 
отклонение на честотата f, получено вследствие 
на смущението;
5. регулиращата мощност li, отдадена в кон-
тролния блок на България, се изчислява като:
li = Pi/f, MW/Hz,
където:
Pi е промяната на генериращата мощност 
в контролния блок на България в отговор на 
смущението.
(4) Генериращите блокове, участващи в 
първичното регулиране, трябва да изпълняват 
следните изисквания:
1. обхват на регулиране – не по-малък от  
± 5 % от Рн;
2. допустима зона на нечувствителност  
± 10 mHz;
3. скорост на изменение на мощността 100 % 
от обхвата на регулиране – линейно в рамките 
на 30 s;
4. статизъм на турбинните регулатори в зави-
симост от положителния обхват на регулиране, 
който трябва да може да бъде настройван в 
диапазона от 2 % до 10 %;
5. турбинният регулатор трябва да осъщест-
вява функции на регулиране на оборотите и 
регулиране на мощността;
6. мощността, активирана чрез първичното 
регулиране, трябва да може да се поддържа 
произволно дълго време до възстановяването 
на плановата стойност на честотата.
Чл. 151. (1) Задачата на вторичното регу-
лиране на честотата и обменните мощности е 
да поддържа плановата стойност на честотата 
в Синхронната зона на Континентална Европа 
към ENTSO-E и планираните междусистемни 
обмени на всеки отделен контролен блок/зона 
след смущение.
(2) Вторичното регулиране на честотата и 
обменните мощности е централно координирана 
системна услуга, извършвана от оператора на 
електропреносната мрежа чрез система за авто-
матично регулиране на честотата и обменните 
мощности (САРЧМ).
(3) Системата за автоматично регулиране 
на честотата и обменните мощности включва 
подсистема за непрекъснато измерване и те-
лепредаване на междусистемните обмени до 
централния регулатор, подсистема за измерване 
и телепредаване на честотата в зоната, централен 
регулатор, периферни постове и местни регула-
тори, обхванати в цялостна телекомуникационна 
подсистема. По-важните характеристики на вто-
ричното регулиране на честотата и обменните 
мощности са следните:
1. вторичното регулиране на честотата и об-
менните мощности в контролния блок на Бъл-
гария трябва да се осъществява автоматично от 
централен регулатор на честотата и обменните 
мощности, работещ по метода на мрежовите 
характеристики; централният регулатор трябва 
да е от пропорционално-интегрален тип; цен-
тралният регулатор трябва да има възможност 
за приемане на част от системна грешка от 
други контролни блокове; централният регула-
тор трябва да има възможност за приемане на 
брутни графици за производство и заявки за 
балансиране от системите за администриране 
на пазара на електроенергия и системите за 
планиране; при задаването на базовата точка 
на агрегатите, включени в САРЧМ, брутните 
графици за производство, приети от системата за 
администриране на пазара, трябва да се считат 
за приоритетни;
2. централният регулатор трябва периодично 
да изпраща задание за активна мощност, което 
да се отработва от включените в системата за 
автоматично регулиране на честота и мощност 
блокове от KЕЦ и ВЕЦ;
3. законът на регулиране е:
G = Pпл – Р – Кri (fпл – f), MW,
където:
G е системна грешка – общо отклонение на 
вторичното регулиране;
Pпл и fпл са плановите стойности на обменните 
мощности и на честотата;
Р и f – съответните моментни стойности;
К ri е мощностно число на електроенер-
гийната система, MW/Hz, и се определя 
ежегодно в рамките на Синхронната зона 
на Континентална Европа към ENTSO-E 
(Кri = 1,1 λri, където λri e регулиращата енергия, 
определена за контролния блок на България); 
съгласуваните по метода на мрежовите ха-
рактеристики мощностни числа на отделните 
електроенергийни системи в Синхронната зона 
на Континентална Европа към ENTSO-E га-
рантират, че вторичното регулиране само на 
електроенергийната система, в която е станало 
смущението, ще се активира за възстановява-
нето на честотата и на обменните мощности до 
техните планови стойности;
4. операторът на електропреносната мрежа 
трябва да поддържа резерв за вторично регули-
ране съгласно чл. 98, ал. 3;