Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
Чл. 64. Номиналните мощности и показате-
лите (коефициентите) за товаровите графици,
които характеризират режима на работа на
потребителите, се определят със заданието за
проектиране.
Чл. 65. (1) Електрическите инсталации в
сгради се проектират като:
1. открити електрически инсталации с про-
водници в защитни елементи (тръби, метал-
ни и PVC канали, кабеловодни системи, ко-
жуси и др.);
2. открити електрически инсталации с про-
водници на опори (изолатори, скоби, лавици,
върху строителни елементи, въжета и струни);
3. скрити електрически инсталации с провод-
ници в защитни елементи (тръби, канали и др.);
4. скрити електрически инсталации с про-
водници, положени директно в строителни-
те елементи (улеи, канали, кухини, замоноли-
тени и др.).
(2) Допуска се за едно помещение да се про-
ектират електрически инсталации по два или
повече от посочените в ал. 1 начини.
Чл. 66. (1) Открити електрически инстала-
ции се проектират за производствени сгради,
както и за непостоянно обитавани стопански
помещения в жилищни и обществени сгради
(складове, мазета, инсталационни етажи, тава-
ни, подпокривни пространства и др.).
(2) За помещения с нормална среда в жи-
лищни и обществени сгради се допуска проек-
тиране на електрически инсталации с открито
положени закрити канали и открити електри-
чески инсталации, покрити с капаци.
Чл. 67. (1) Скрити електрически инсталации
се проектират за непроизводствени сгради и за
помещения на производствени сгради със зави-
шени изисквания към естетичния им вид или
по стени, които лесно се обработват (от гипс,
газобетон и др. под.).
(2) Скрити електрически инсталации с про-
водници, положени директно в строителните еле-
менти, се проектират с проводници с подходяща
изолация и защитна обвивка, както следва:
1. на стени (включително от решетъчни тух-
ли) и тавани, които се измазват допълнително;
2. на преградни стоманобетонни стени с де-
белина до 60 mm.
Чл. 68. (1) Допуска се съвместно разполага-
не на проводници и кабели от различни вериги
(с изключение на резервиращите се) в механи-
чески устойчиви тръби, канали и кутии, когато
е осигурена защита срещу преминаване на нап-
режение от една верига в друга—например за
веригите на токови кръгове за осветление и за
захранване на инсталационни контакти.
(2) Наличието на втора изолационна обвив-
ка на проводниците се приема за достатъчна
защита срещу преминаване на напрежение от
една верига в друга.
Чл. 69. Допуска се паралелно полагане на
силнотокови и слаботокови инсталации в от-
крити канали, когато проводниците са разпо-
ложени в отделни камери или слаботоковите
инсталации са осигурени срещу преминаване на
по-високо напрежение чрез изолираща тръба
или допълнителна обвивка. Дължината на съв-
местно положените инсталации не трябва да
превишава 10 m.
Г л а в а  п е т а
ИЗГРАЖДАНЕ
Чл. 70. При изграждането на електричес-
ки уредби в сгради се спазват изискванията на
проекта и специалните правила за извършва-
не на електромонтажни и пусково-наладъчни
работи.
Чл. 71. (1) В процеса на изграждане на елек-
трическата уредба на отделни завършени етапи
от работата трябва да се извършват проверки,
които обхващат най-малко проверка за правил-
ното свързване на електрическите вериги и на
съпротивлението на електрическата изолация.
(2) Когато при изпълнението на електромон-
тажни работи се използват електроизолацион-
ни елементи, които не са произведени в завод-
ски условия, изолационните качества на еле-
ментите се доказват чрез проверка на електри-
ческата якост на изолацията.
Чл. 72. Установените в процеса на изпъл-
нение на електромонтажните работи откло-
нения от проекта се отбелязват от проектан-
та в заповедната книга на обекта. Необходи-
мите изменения се нанасят в екзекутивната
документация и се пренасят в екземпляра на
инвеститора.
Г л а в а  ш е с т а
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 73. Преди въвеждането на електричес-
ките уредби в редовна експлоатация трябва да
бъдат извършени необходимите огледи и изпит-
вания за удостоверяване на съответствието им
с проекта и с правилата за изпълнение.
Чл. 74. Завършените електромонтажни ра-
боти се приемат при условията и по реда на
Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползва-
нето на строежите в Република България (ДВ,
бр. 54 от 2001 г.).
Чл. 75. Техническите протоколи и актовете
за приемане в експлоатация трябва да са офор-
мени преди пускането на съответната електри-
ческа уредба в пробна експлоатация.
Чл. 76. (1) Приемателно-предавателната
документация трябва да съдържа най-малко:
1. актове за скрити работи при изграждане
на заземители и полагане на силови захранва-
щи кабели;
2. протоколи за измерване съпротивлението
на основните заземители без разделяне с естест-
вените заземители и за съпротивление на пов-
торните заземители с разделяне от основните
заземители;