Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(4) Два пъти годишно (през пролетта и есен-
та) се извършват прегледи за техническото със-
тоянието на язовирните стени, прилежащите им
съоръжения, контролно-измервателните систе-
ми (КИС), водохранилищата и техните брегове,
водовземните и водопровеждащите съоръжения.
(5) Огледите за техническото състояние на
главните напорни деривации (ГНД) на ВЕЦ се
извършват 2 години след въвеждането им в
експлоатация, на всеки следващи 5 години и
при настъпили форсмажорни обстоятелства.
Раздел III
Експлоатация на хидротехническите
съоръжения при екстремни условия
Чл. 145. (1) За екстремни условия на експло-
атация на ХТС се считат тези, при които режи-
мът на работата за едно или повече ХТС над-
хвърля граничните изчислителни натоварвания,
предвидени в проекта, без данни за нарушаване
на конструктивната им годност и сигурност.
(2) Експлоатацията на ХТС при екстремни
условия се осъществява съгласно проекта за
експлоатация и поддържане.
(3) Експлоатационният персонал трябва да
осигурява безаварийна работа на съоръжения-
та в този период чрез изпълнение на програми-
те за технически контрол, аварийния план за
действие, инструкциите за експлоатация и длъж-
ностните инструкции на работните места.
(4) След провеждане на висока вълна трябва
да се извърши оглед на състоянието на язовир-
ната стена, преливните съоръжения и речното
корито до 500 m след язовирната стена. При
необходимост се предприемат ремонтно-въз-
становителни работи.
Раздел IV
Експлоатация на хидротехническите
съоръжения при аварийни условия
Чл. 146. (1) За аварийни условия за експлоа-
тация на ХТС се считат тези, при които режи-
мът на работата за едно или повече ХТС над-
хвърля граничните изчислителни натоварвания,
предвидени в проекта, и има данни за нарушава-
не на конструктивната им годност и сигурност.
(2) Експлоатацията на ХТС при аварийни
условия се осъществява съгласно действащата
нормативна техническа уредба, проекта за екс-
плоатация и поддържане и аварийните планове
за действие.
(3) Собственикът/ползвателят, който екс-
плоатира ХТС, е длъжен да предприеме неза-
бавни мерки за овладяване на аварията и огра-
ничаване на последствията от нея, като незабав-
но уведомява органите на местното самоуправ-
ление, Гражданската защита и Постоянната ко-
мисия за защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи към Министерския съвет.
Раздел V
Механични части на хидротехническите
съоръжения
Чл. 147. Механичните части на ХТС включ-
ват всички видове затворни органи (плоски,
цилиндрични, иглени, сегменти, клапи и др.) на
облекчителни, водовземни, водопровеждащи и
разпределителни съоръжения, както и на пред-
пазни решетки.
Чл. 148. Поддържането, контролът за тех-
ническото състояние и манипулациите с меха-
ничните части на ХТС се осъществяват от ква-
лифициран персонал на експлоатационното зве-
но в съответствие с проекта за експлоатация,
инструкциите за експлоатация и инструкциите
на заводите производители.
Чл. 149. Механичните части на ХТС се под-
държат в постоянна готовност за работа и в
техническо състояние, което да осигурява зало-
жените в проекта и в заводските инструкции
параметри за якост, устойчивост, деформируе-
мост, водоплътност и др.
Чл. 150. (1) Два пъти годишно в рамките на
годишните технически прегледи се извършват
основен оглед и пробни манипулации със зат-
ворните органи за установяване на:
1. техническото състояние и експлоатаци-
онната им готовност;
2. необходимостта от мерки и действия по
поддържането и рехабилитацията им.
(2) Преди пролетното пълноводие, след про-
веждането на висока вълна и преди настъпва-
нето на зимния сезон задължително се прави
преглед и профилактика на съоръженията за
установяване на:
1. възникнали видими деформации, пукна-
тини, нарушаване на целостта;
2. плътността при затворено положение;
3. нормалното функциониране на задвижва-
нията и техните елементи;
4. изправността на управлението, сигнали-
зацията и защитите;
5. степента на корозия на металните елемен-
ти и конструкции; при необходимост се извърш-
ват контролни измервания посредством мето-
дите и средствата за безразрушителен контрол;
6. нивото на маслото в маслонапорните уред-
би (МНУ) и необходимостта от подмяна;
7. нивото на маслото в редукторите.
(3) На съоръженията, които се намират пос-
тоянно под вода, периодично най-малко вед-
нъж на 5 години се извършва оглед от водолази.
(4) Резултатите от прегледите, профилакти-
ката и изпитванията се документират в пожиз-
нената книга на всяко съоръжение.
Чл. 151. (1) Механичните части на ХТС се
поддържат в готовност и в техническо състоя-
ние за работа при нормални, екстремни и ава-
рийни условия през целия експлоатационен срок
на основните хидротехнически съоръжения.
(2) В нормални условия на експлоатация на
ХТС трябва:
1. ремонтните затвори на основните изпус-
катели на язовирните стени да бъдат в положе-
ние “отворено”, а работните—в положение “зат-
ворено”;
2. преливните клапи на преливниците на язо-
вирните стени да бъдат в положение “затворено”.
(3) Забраняват се:
1. оставянето в междинно положение на
преливните клапи при нормални и екстремни
условия на експлоатация;