Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 98

СТР.  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
2. в помещенията на лечебните заведения 
в зависимост от тяхната категоризация се 
поддържа чистота на въздуха в нормативно 
определения клас чистота съгласно БДС EN 
ISO 14644-1 „Чисти стаи и свързаната с тях 
контролирана околна среда. Част 1: Класифи-
кация на чистотата на въздуха.“, съответстващ 
на всяка една от определените 5 категории 
помещения.
Чл. 151. Специфичните изисквания при 
проектиране на системи за вентилация в 
лечебните заведения са следните: 
1. за всички помещения от таблицата към 
приложение № 5, за които има изискване за 
въздухообмен с пресен въздух, се проектира 
механична общообменна (смукателно-на-
гнетателна) вентилация при зададените в 
приложението препоръчителни параметри;
2. самостоятелни смукателни вентила-
ционни системи се предвиждат за всички 
тоалетни, душове, изливни, помещения за 
инвентар за почистване, складове за мръсно 
бельо; системите се проектират с обратни 
клапи след всеки смукател; когато въздухът 
в помещенията се изсмуква с индивидуални 
вентилатори, а не с обща вентилационна 
система, вентилаторите за всяко помещение 
се предвиждат задължително с автоматично 
затварящи се клапи;
3. при проектиране на смукателни венти-
лации по т. 2 помещенията не може да бъдат 
групирани с помещения на инфекциозни от-
деления, детски отделения, отделения за но-
вородени и отделения за нуклеарна медицина;
4. за всички помещения без контакт с 
външен въздух, които не са посочени в таб-
лицата към приложение № 5, се проектира 
смукателна вентилация, с не по-малко от 
двукратен въздухообмен, с компенсация на 
въздух от съседни помещения;
5. в стаите за интензивно лечение на па-
циенти се осигурява изходящ въздушен поток 
най-малко 150 m3/h, разчетено за един пациент, 
за ефикасно отстраняване на остатъците от 
наркотични газове;
6. в помещенията, в които обичайно се 
намират пациенти, носители на неизвестни 
патогени (например чакални), се осигурява 
изходящ въздушен поток най-малко 75 m3/h;
7. за помещения, в които се извършват 
лечебни процедури, свежият въздух се пода-
ва непосредствено в помещението в горната 
му зона;
8. устройствата за нагнетяване на пресен 
въздух се проектират така, че да осигуряват 
изменение на направлението на въздушната 
струя и на количеството въздух;
9. специфичните изисквания за схемите 
на въздухообмен за различни помещения в 
болничните и доболничните заведения са, 
както следва:
а) помещенията за преданестезиологична 
подготовка и операционните зали се проек-
тират с изсмукване на въздуха в долната и 
горната зона на помещенията; 
б) в помещенията за електролечение, 
светлолечение и топлолечение подаването на 
свежия въздух и изсмукването на замърсения 
въздух се осъществяват в горната зона на 
помещението;
в) изсмукването на въздуха във фотола-
боратории се осъществява от горната зона;
г) въздухообменът в помещенията за ра-
бота с радиоактивни вещества се определя в 
зависимост от количеството въздух, изтеглян 
от радиоактивното оборудване, в съответствие 
с технологичното задание;
д) за помещенията от 1 – 3 група се препо-
ръчва безтурболентна вентилация, при която 
се подава филтриран въздух от тавана или 
от вертикална стена; при подаване на пресен 
въздух от стената изсмукването се извършва 
през противоположната страна на подаването;
е) за помещенията от 5 група въздухооб-
менът се организира по схема „горе – долу“, 
като изсмукването на въздуха се извършва 
през решетки, разположени непосредствено 
над пода;
ж) подаването на въздух през перфорирани 
устройства с ламинарен поток в операционни 
зали може да се осъществи с до 30 – 40-кратен 
въздухообмен; допуска се рециркулация на 
въздуха, като пресният въздух е 30 m3/h/m2; 
устройствата за подаване на пресен въздух са 
снабдени с абсолютни филтри;
з) в помещения с ограничен брой техноло-
гични операции и обособени работни места, 
за които е необходимо да се подава пресен 
въздух, въздухът се подава непосредствено на 
работните места;
и) за рентгенодиагностичните кабинети и 
кабинетите за образна диагностика с апарати 
от закрит тип се предвижда подаване на въз-
духа в горната зона и изсмукване в горната 
и в долната зона;
10. скоростите на задвижвания принуди-
телно въздух в работната зона не трябва да 
са по-високи от:
а) 0,15 m/s – при температура ≤ 19 °С;
б) 0,2 m/s – при температура 22 °С;
в) допуска се скоростта на въздуха да е не 
по-голяма от 0,3 m/s в операционните зали и 
функционално принадлежащите им помеще-
ния при температура в работната зона 24 °С.
Чл. 152. В помещенията, за които няма спе-
цифични изисквания за механична вентилация 
или климатизация, се осигурява естествено 
проветряване с кратност на въздухообмена 
най-малко от 0,5 h-1.
Чл. 153. Системите за отопление, охлаж-
дане и вентилация в лечебните заведения се 
проектират за осигуряване изпълнението на 
следните изисквания за чистота на въздуха: