Държавен вестник, бр. 45, 2006 г., стр. 37

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
(2) Прагът на напрежението при насрещно
(последователно) включване на указателя към
изпитвателната уредба е в границите, посочени
в табл. 3.
Таблица 3
Праг на напрежението при насрещно (после-
дователно) включване на указателите към
изпитвателната уредба
Номинално напрежение
Праг на
на уредбата, kV
напрежение, kV
6
1 ч 2,4
10
1,5 ч 4
20
3 ч 8
35
5 ч 14
110
20 ч 50
(3) Индикацията на прага на напрежение от
указателя за напрежение за проверка на съвпа-
дението на фазите се проверява по схемата в
приложение № 5.
Чл. 83. Непосредствено след изпитване на
електрическа якост изолиращата част на указа-
телите за напрежение за проверка на съвпадени-
ето на фазите се проверява с опипване на ръка за
локални нагрявания от диелектрични загуби.
Раздел III
Специфични правила за съхранение и
подготовка за използване
Чл. 84. Изпитаните указатели за напрежение
за проверка на съвпадението на фазите се съхра-
няват в оригиналния калъф на производителя.
Чл. 85. Преди употреба винтовото съеди-
нение между работната и изолиращата част
на указател за напрежение за проверка на съв-
падението на фазите с наставна конструкция
се проверява с развиване и завиване за отсъс-
твие на заклинване или корозия (за метални
съединители).
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНИ КЛЕЩИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 86. Изпитванията по тази глава се отна-
сят за електроизмервателни клещи, предназна-
чени за измерване на тока в електрически вери-
ги с напрежение до 20 kV, както и на тока, нап-
режението и мощността в електрическите уред-
би с напрежение до 1 kV включително, без раз-
късване на веригите.
Чл. 87. Изпитването на електроизмервател-
ните клещи не включва измервателния апарат
към тях (вграден или отделящ се). Измервател-
ният апарат се проверява по нормативната уред-
ба за метрологични проверки на средствата за
измерване.
Раздел II
Изпитване и оценяване на резултатите
Чл. 88. (1) Електрическата якост на изола-
цията на електроизмервателните клещи за
напрежение до 1 kV включително не се из-
питва, освен ако производителят не е предви-
дил друго.
(2) Преди всяко използване на електроиз-
мервателните клещи за напрежение до 1 kV се
извършва оглед за целостта им и липсата на
дефекти (наранявания, пукнатини и др.) по изо-
лацията. При установяване на дефект клещите
се изваждат от употреба.
Чл. 89. Електрическата якост на изолацията
на изолиращата част на електроизмервателни-
те клещи за напрежение над 1 kV се изпитва
най-малко един път на 24 месеца.
Чл. 90. (1) Изпитвателното напрежение се
подава на изолиращата част между магнито-
провода на клещите и временните лентови елек-
троди на двете им рамена, поставени до ограни-
чителните пръстени от страната на изолираща-
та част.
(2) Изпитването по ал. 1 се извършва с нап-
режение 100 kV на 300 mm (3,3 kV на 1 cm дъл-
жина от изолиращата част) в продължение на
една минута.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
УСТРОЙСТВА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРО-
БОЖДАНЕ (СРЯЗВАНЕ) НА КАБЕЛИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 91. Изискванията по тази глава се отна-
сят за устройства за дистанционно пробождане
(срязване) на кабели за проверка отсъствието
на напрежение на кабел за ремонт, преди да се
пристъпи към срязването му.
Чл. 92. Устройствата за дистанционно про-
бождане на кабели включват работен орган
(режещ или пробождащ), заземяващо устройст-
во, изолираща част, възел за сигнализация и
възли, които привеждат в действие работния
орган.
Раздел II
Изпитване, проверки и оценяване на
резултатите
Чл. 93. (1) Устройствата за дистанционно
пробождане (срязване) на кабели се проверяват
и изпитват по указанията на производителя.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва най-
малко един път на 24 месеца и след всяко про-
бождане (срязване) на кабел, намиращ се под
напрежение.
Чл. 94. При проверките и изпитванията по
чл. 93 се извършват: