Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 37

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
Чл. 96. (1) В нарежданията, които се дават
на лицата за извършване на оперативни пре-
включвания, се указва последователността на
операциите.
(2) Нареждането се счита за изпълнено само
след като лицето, на което е било дадено на-
реждането, е потвърдило изпълнението.
Чл. 97. При авария и липса на телекомуни-
кационна връзка със съответното диспечерско
управление оперативният персонал предприе-
ма действия и извършва оперативни превключ-
вания в съответствие с вътрешна инструкция за
ликвидиране на аварии на обекта.
Чл. 98. (1) В електрически централи и под-
станции с постоянно дежурство на лицето, ко-
ето провежда оперативни превключвания, се
предава само едно задание за провеждане на
операциите по едно превключване.
(2) При провеждане на оперативни превключ-
вания от оперативно-ремонтни бригади, които
обслужват няколко обекта, броят на заданията
за превключвания от една бригада се определя
от висшестоящия оперативен персонал. 
(3) При превключвания, изпълнявани по
бланка за превключване, за всяко задание се
попълва отделна бланка.
Чл. 99. (1) Оперативни превключвания в
електрическа централа/подстанция се изпълня-
ват от две лица при наличие на двама и повече
дежурни на смяна. Контролиращ при превключ-
ването е старшият по длъжност, но отговор-
ност по превключването носят и двете лица.
(2) При еднолично дежурство или еднолич-
но обслужване на електрическа уредба включ-
ване и изключване на прекъсвачи може да се
извършва само дистанционно от командното
табло.
Чл. 100. При аварийно отпадане на напре-
жението в електрическа уредба оперативният
дежурен персонал остава в готовност за полу-
чаване отново напрежение на уредбата без пре-
дупреждение в съответствие с плана за възста-
новяване на електроенергийната система след
тежки аварии.
Чл. 101. (1) Оперативните превключвания в
електрическите уредби с напрежение над 1000 V
се изпълняват:
1. без бланка за превключване—при нали-
чие на блокиращи устройства, които изключ-
ват неправилни операции с разединители и за-
земяващи устройства в процеса на тяхното пре-
включване;
2. с бланка за превключване—при отсъствие
или неизправност на блокиращите устройства,
а също така при сложни превключвания неза-
висимо от наличието или състоянието на бло-
киращите устройства; с бланка за превключва-
не се прехвърлят и повече от едно присъедине-
ние от една към друга шинна система.
(2) Разрешава се сложни и често повтарящи
се оперативни превключвания да се извършват
по предварително изготвена по образец (типо-
ва) бланка за превключване.
(3) Списъкът за сложните оперативни пре-
включвания, извършвани по бланки, и редът за
тяхното изпълнение се утвърждават от работо-
дателя или упълномощено от него отговорно
длъжностно лице.
Чл. 102. Оперативните превключвания в
електрическите уредби се изпълняват, както
следва:
1. лицето, получило нареждане за превключ-
ване, е длъжно: да го повтори на нареждащия;
запише в оперативния дневник; отбележи фа-
милията на нареждащия; уточни по оператив-
ната схема/мнемосхема последователността на
операциите, включително и тези по веригите
на релейната защита и автоматика; състави, ако
е необходимо, бланка за превключване или да
използва готова типова бланка, като запише
номера є в оперативния дневник;
2. когато превключванията се изпълняват от
две лица, лицето, получило нареждането, е длъж-
но да обясни по оперативната схема предстоя-
щите действия на второто лице, което участва
в превключванията;
3. при възникване на съмнения в правил-
ността на извършваните операции превключ-
ванията се прекратяват и повторно се прове-
рява изискваната последователност по опера-
тивната схема;
4. когато не е ползвана бланка за превключ-
ване, извършените превключвания се описват
в оперативния дневник;
5. след изпълнение на превключванията (с
бланка/без бланка) се докладва на висшестоя-
щия оперативен персонал за изпълнението им.
Чл. 103. (1) Бланката за оперативно пре-
включване се попълва от лицето, получило на-
реждането, подписва се от изпълняващото опе-
рациите лице и от контролиращото изпълнени-
ето лице, след което се занася на мястото на
превключване.
(2) Операциите в бланката се записват по
реда на тяхното изпълнение.
(3) В бланката освен операциите по първична-
та схема (в т.ч. със стационарните и преносими
заземители) се записват и операциите по вериги-
те на релейната защита и автоматика, включи-
телно сваляне и поставяне на предпазители.
Чл. 104. Оперативни превключвания в ком-
плектни разпределителни уредби, комплектни
трансформаторни подстанции и в разпредели-
телни електрически уредби с напрежение до
1000 V могат да се извършват еднолично от опе-
ративния персонал, обслужващ уредбите.
Чл. 105. При откриване на неизправност в
блокиращи устройства на прекъсвачи и разеди-
нители разрешение за временно извеждане на
блокировките се дава само от висшестоящия
оперативен персонал. 
Чл. 106. Повторно включване на изключил
от защита прекъсвач без проверка на присъеди-
неното съоръжение, когато задвижването на
прекъсвача не е защитено от стена или метален
кожух, може да се извършва само дистанционно.