Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 15

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
ПРАВИЛНИК
за безопасност при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи
Ч А С Т  П Ъ Р В А
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ПО
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилникът се отнася за безопасност
при работа в електрически уредби на електри-
чески и топлофикационни централи и по елек-
трически мрежи, наричани по-нататък “елект-
рически уредби и мрежи”.
Чл. 2. (1) Правилникът е предназначен за
длъжностните лица, които ръководят, контро-
лират, извършват оперативно обслужване и/или
работи в електрически и топлофикационни
централи, електропреносната и електроразпре-
делителните мрежи.
(2) Правилникът се прилага и от диспечер-
ските служби на електропреносната и електро-
разпределителните мрежи и от външни фирми,
допускани за работа в действащи електрически
уредби и мрежи.
Чл. 3. (1) С правилника се определят мини-
малните изисквания за осигуряване на здравос-
ловни и безопасни условия на труд при извърш-
ване на работи в електрически уредби и мрежи.
(2) Работодателят може да предвижда и до-
пълнителни мерки за безопасна работа, непро-
тиворечащи на изискванията по този правил-
ник. С тези мерки персоналът трябва да бъде
запознат под формата на разпореждания, ука-
зания и инструктажи.
(3) За специфични работи и дейности, които
не са обхванати от правилника, работодателят
осигурява разработването и утвърждава вътреш-
ни инструкции за безопасност.
(4) При извършване на строителни и мон-
тажни работи в действащи електрически уред-
би и мрежи се спазват правилата за безопас-
ност на уреждащата ги нормативна уредба.
Чл. 4. Правилникът не се прилага при из-
вършване на работи под напрежение над 1000 V
в случаите, когато:
1. работещият има потенциала на тоководе-
щата част, до която непосредствено се допира,
но е изолиран от земята;
2. работещият има постоянно потенциала на
земята, но е изолиран от тоководещата част, по
която се работи.
Чл. 5. При изпълнение на работи в електри-
чески уредби и мрежи от персонал на външна
фирма координацията на действията за осигу-
ряване на здравословни и безопасни условия на
труд се осъществява от работодателя-собстве-
ник на уредбата/мрежата, а задълженията на
работодателя на външната фирма по изисквани-
ята на този правилник и вътрешните инструкции
се определят в договора за изпълнение.
Чл. 6. Мерките за защита и защитните сред-
ства (лични и колективни), предвидени по този
правилник, са разрешените за използване в
Република България. Защитните средства са
изпитани по установения ред съгласно норма-
тивните изисквания и предписанията на произ-
водителите.
Г л а в а  в т о р а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА
Раздел I
Изисквания за квалификация на персонала
за безопасност при работа
Чл. 7. (1) Персоналът, който ръководи, кон-
тролира или извършва работи/дейности по тех-
ническо и оперативно обслужване на електри-
чески уредби и мрежи:
1. има образование и стаж, изисквани за за-
еманата длъжност;
2. е медицински освидетелстван съгласно
нормативните актове за задължителни предва-
рителни и периодични медицински прегледи на
работниците и служителите;
3. притежава квалификационна група за бе-
зопасност при работа в електрически уредби и
мрежи, изисквана по този правилник.
(2) Работодателят може да определя допъл-
нителни изисквания за медицинско освидетел-
стване на персонала, извършващ дейности, свър-
зани с определения и документиран професио-
нален риск, когато това не противоречи на дейс-
тващото законодателство.
Чл. 8. (1) Изискваната по този правилник
квалификационна група за безопасност при
работа в електрически уредби и мрежи, нари-
чана по-нататък “квалификационна група”, се
счита за минимална. Лицата с квалификаци-
онна група, по-висока от посочената като ми-
нимална, могат да извършват определената за
нея работа или дейност и да заемат съответна-
та длъжност.
(2) Работодателят в зависимост от специфич-
ните условия на работа и определения професи-
онален риск с вътрешна инструкция може да
утвърждава:
1. квалификационна група за длъжност/дей-
ност, за която по този правилник не е посоче-
на група;
2. по-висока квалификационна група от по-
сочената за съответната длъжност/дейност.
Чл. 9. (1) Изискваната квалификационна
група трябва да е записана в съответната длъж-
ностна характеристика.
(2) Квалификационната група се придобива,
потвърждава или променя в следните случаи:
1. постъпване на работа;