Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 94

СТР.  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
7.5. Изпълнение на заземители, вградени в 
бетона на фундамент
7.5.1. След подготовката на заземителя и/или 
свързаната арматура, но преди изливането на 
бетона, квалифицирано лице трябва да направи 
проверка и да я документира. Документацията 
трябва да съдържа описание, планове и снимки и 
трябва да представлява част от документацията 
на цялата електрическа уредба (виж глава пета 
„Изграждане и начална проверка“).
7.5.2. Бетонът, използван за фундамента, 
трябва да съдържа най-малко 240 kg цимент за 
1 m3 бетон. Бетонът трябва да има подходяща 
полутечна консистенция, за да се запълнят всички 
отвори под заземителите.
8. Изграждане на заземители, вкопани в 
почвата
8.1. Общи положения
8.1.1. Съпротивлението на заземителя зависи 
от неговите размери и форма, както и от специ-
фичното съпротивление на почвата, в която е 
вкопан. Това специфично съпротивление често 
варира от едно място до друго и се променя 
в съответствие с дълбочината на вкопаване. 
Съпротивлението на почвата се изразява в Ωm: 
числено, това е съпротивлението в Ω на цилиндър 
земя с напречно сечение 1 m2 и дължина 1 m.
8.1.2. Видът на повърхността и растителност­
та може да даде известна представа за повече 
или по-малко благоприятни характеристики на 
почвата за разполагането на заземител. Резулта-
ти от измерването на заземители, разположени 
в подобни почви, дават добри насоки. Специ-
фичното съпротивление на почвата зависи от 
нейната влажност и температура, като и двете 
се изменят през годината. Влажността се влияе 
от зърнеността и порьозността на почвата. На 
практика специфичното съпротивление на поч-
вата се увеличава, когато влажността намалява.
8.1.3. Земни слоеве, които могат да бъдат 
пресичани от отточни води, както е възможно 
да се получи около реки, рядко са подходящи 
за разполагане на заземители. В действителност 
тези слоеве са каменисти, много пропускливи и 
лесно подгизват от водата, която се пречиства 
от естествените природни филтри и поради 
това има високо съпротивление. Заземителните 
електроди трябва да се въвеждат на по-големи 
дълбочини, за да достигнат почви с по-добра 
проводимост.
8.1.4. Замръзването повишава значително 
специфичното съпротивление на почвата, което 
в замръзнал слой може да достигне няколко 
хиляди Ωm. Дебелината на замръзналия слой 
може да е значителна в някои райони.
8.1.5. Изсушаването на почвата също увели-
чава специфичното є съпротивление. В някои 
зони ефектът от засушаването може да се уста-
нови на дълбочина чак до 2 m. Специфичното 
съпротивление при такива обстоятелства може 
да бъде от същия порядък като при замръзване.
8.2. Специфично съпротивление на почвата
8.2.1. Информация за стойностите на специ-
фичното съпротивление за някои видове почви 
е дадена в таблица П7.9, а таблица П7.10 по-
казва, че средните стойности на специфичното 
съпротивление за различни видове почва са в 
широки граници.
Таблица П7.9
Специфично съпротивление на някои видове 
почви
Вид (естество) на  
почвата
Специфично съпро-
тивление, Ωm
Блатиста почва
Наносна почва
Хумус
Влажен торф
От няколко едини-
ци до 30
20 до 100
10 до 150
5 до 100
Мека глина
Варовикова и плътна глина
Юрски варовик
50
100 до 200
30 до 40
Глинести пясъци
Силициеви пясъци
Оголена камениста почва
Камениста почва, покрита 
с трева
50 до 500
200 до 3000
1500 до 3000
300 до 500
Мек варовик
Плътен варовик
Напукан варовик
Шистови
Слюдени шисти
100 до 300
1000 до 5000
500 до 1000
50 до 300
800
Гранит и пясъчник в зави-
симост от сухотата
Гранит и много сух пя-
съчник
1500 до 10 000
100 до 600
Таблица П7.10
Средни стойности на съпротивлението за раз-
лични видове почви
Вид (естество) на почвата
Средна стойност 
на специфичното 
съпротивление, 
Ωm
Глинест горен почвен слой, 
влажен плътен насип
Лош горен почвен слой, 
чакъл, груб насип
Гол каменист терен, сух пя-
сък, непропускливи скали
50
500
3000
8.2.2. Като възможност за определяне с 
първо приближение на съпротивлението на за-
земителя може да се направи изчисление, като 
се използват средните стойности, посочени в 
таблица П7.10. Изчисленията, направени по тези 
стойности, дават само приблизителен резултат 
за съпротивлението на заземителя. Измерването 
на специфичното съпротивление ще позволи 
определяне на неговата средна стойност на кон-
кретното място. Това може да бъде използвано 
за последващи действия при подобни условия.
8.3. Заземители, вкопани в почва
8.3.1. Съставни части
8.3.1.1. Заземителите се състоят от вкопани 
заземителни електроди, изработени от:
а) стомана, горещопоцинкована;
б) стомана с медна обвивка;
в) стомана с електрогалванично медно по-
критие;