Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 87

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
1
2
3
4
5
група,
а второ-
то—от
трета
кв. група
16. Изпитвания на изходящи Операти- Две
С нареж-
кабели при наличие в раз- вен пер-
лица,
дане и
пределителните уредби на сонал
едното записване
стационарни кенотронни
от кои- в дневник
уредби
то е с не
по-ниска
от чет-
върта
кв. група,
а второ-
то от
трета
кв. група
17. Изпитване на съединен
Обучено
От едно С нареж-
електродвигател (в цехо-
лице
лице с
дане и
вете) с повишено напре-
не по-
записване
жение от специална
ниска
в дневник
комплексна уредба
от чет-
върта
кв. група
18. Проверка на електропро- Операт.
Едно-
С нареж-
вод с импулсен измерва-
персонал лично
дане и
тел при наличие на спе-
записване
циални стационарни
в дневник
проводници и комплект
специални щанги
19. Работи с мегаомметър
Операт.
Най-
По нареж-
персонал малко
дане и със
или под
от две
записване
негов
лица,
в днев-
надзор
едното ника
от които
с не по-
ниска
от  чет-
върта
кв. група
От обуче- Едно-
По нареж-
но лице
лично,
дане на
на отсъе- с не по- опера-
динен
ниска
тивния
електро-
от IV
персонал,
двигател
кв. група с разре-
шение
20. Ремонтни работи по
Операти- Едно-
Записва-
крайни табла за освет-
вен пер-
лично
не в опе-
ление. Подмяна на лампи
сонал
рат. днев-
и ремонт на осветителни
ник
тела
Ремонтен Най-
Записва-
персонал малко
не в спе-
под над-
от две
циален
зора на
лица с
дневник
операт.
трета I
персонал кв. група
21. Ремонтни работи по мощ-
Операти- Едно-
Записва-
ностни прекъсвачи на
вен пер-
лично
не в опе-
колички при ремонтно
сонал
рат. днев-
положение на количката,
Ремонтен Две
ник
без възможност за слу-
персонал лица,
Записва.
чайно допиране до части
под над-
едното не в спе-
под напрежение
зора на
от кои- циален
операт.
то с чет- дневник
персонал върта
кв. група
22. Ремонт и поддържане на
Операт.
Едно-
Записва-
компресорни уредби за
персонал лично
не в опе-
въздухоструйни мощ-
рат. днев-
ностни прекъсвачи
ник
Специал- Най-
Записва-
но обучен малко
не в спе-
ремонтен от две
циален
персонал лица с
дневник
трета
кв. група
1
2
3
4
5
9.
Строителни, бояджийски,
Съотве-
Не се
По нареж-
шлосерски и др. под. ра-
тен пер-
опре-
дане на
боти в помещенията на
сонал
деля
админис-
машинни зали в центра-
тративно-
ли и подстанции, където
техничес-
всички тоководещи час-
кия персо-
ти са оградени от слу-
нал, с раз-
чайно докосване или
решение
напръскване
на операт.
персонал
10. Поддържане и надзор
Специал- Едно-
По реда
на четки на въртящи се
но опре-
лично
на теку-
машини—генератори,
делени
щата екс-
компенсатори, електро-
за това
плоата-
двигатели
лица или
ция
опера-
тивен
персонал
11. Измерване на напреже-
Специал- Едно-
С разре-
ние на вала и съпротив-
но опре-
лично
шение на
ление на изолацията на
делени
операт.
ротора в движение на
лица с не
персонал
генератора (компенсатора) по-ниска
и запис-
от чет-
ване в
върта кв.
дневник
група
12. Работи по електродвига-
Ремонтен Не се
С разре-
тел, захранващият кабел
и друг
опреде- шение на
на който е разкачен, а
персонал ля
операт.
краищата му са съедине-
персонал
ни накъсо и са заземени
и запис-
ване в
дневник
13. Работи по монтаж, про-
От пер-
Едно
С нареж-
верка, регулиране и сва-
сонал на
лице с
дане и
ляне на измервателни
електро-
не по-
записване
уреди, релета, устройства и топло-
ниска
в дневник
за автоматика и телеме-
измерва-
от чет-
ханика, работа във вери-
телни ла- върта
гите на вторична комута- борато-
кв. група
ция, извършвани в поме-
рии, служ- или от
щенията, където няма
би по
няколко
тоководещи части с нап-
защити,
лица,
режение над 1000 V или
автома-
като из-
тоководещите части с
тика, те-
пълни-
напрежение над 1000 V
лемеха-
телят на
се намират зад плътни
ника и
работа-
ограждения (щитове за
свръзки,
та е с не
управление, машинни
обслуж-
по-нис-
зали, котелни помещения
ващи
ка от
с комплексни разпреде-
уредбите, четвър-
лителни устройства)
а също
та кв.
от персо- група
нал на
фирми
за пуска-
не и на-
стройка
14. Записване на показания-
Специал- Едно-
С разре-
та на електромери и из-
но опре-
лично
шение на
мервателни апарати в
делено
оператив-
помещения, където токо- инструк-
ния пер-
водещите части с напре-
тирано
сонал
жение над 1000 V се на-
лице от
мират на недостъпно
персона-
място или са оградени
ла на
така, че е изключено
електро-
случайно допиране
цеха и
други
цехове
15. Измервания с токоизмер- Операт.
Две
С нареж-
вателни клещи във вериги персонал лица,
дане и
с напрежение до 1000 V
или под
едното записване
и над 1000 V
негов
от кои- в дневник
надзор
то е с
не по-
ниска от
четвър-
та кв.