Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Q над 2000 kWh/m2
50
-
0,59
0,74
0,89
1,04
1,18
1,33
1,48
1,63
F над 100 m2
F над 50 m2
-
25
28
30
33
35
37
39
41
60 
-
0,87
1,09
1,31
1,52
1,74
1,96
2,18
2,39
-
33
37
40
43
46
49
52
54
70 
0,95
1,27
1,58
1,90
2,22
2,53
2,85
3,17
3,48
36
41
46
50
54
58
62
65
68
80 
1,42
1,90
2,37
2,84
3,32
3,79
4,26
4,74
5,21
44
50
56
62
67
71
75
80
83
Забележки:
1. За гаражите по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 3 се про-
ектира механична ВСОДТ с кратност 12 h-1 или 
естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на гаража.
2. За коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 се про-
ектира механична ВСОДТ с кратност 12 h-1 или 
естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на 
коридора.
3. За сцени на помещения в сгради от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф2.1 с височина, 
по-голяма от 10 m, стойностите за естествената 
ВСОДТ по табл. 14 се приемат за всеки 10 m от 
височината им.
4. За димни участъци с височина над 10 m, с 
изключение на сцени в помещения от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф2.1, про-
изводителността на принудителната вентилация 
на ВСОДТ се определя на база обем на димния 
участък с височина 10 m.
5. Производителността на принудителната 
вентилация на ВСОДТ се определя на база гео-
метричния обем на димния участък.
6. При наличие на окачени тавани с площ на 
отворите в тях, по-малка от 25 % от площта им, 
за отстраняване на дима и топлината в окачения 
таван към направляващия канал се проектира отвор 
с площ, два пъти по-голяма от аеродинамичната 
площ на димния люк.“
§ 103. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. Локално (местно) отопление се 
осигурява посредством разположени в помеще-
нията горивни устройства (печки, нагреватели 
и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво 
или електрическа енергия.“
§ 104. В чл. 126 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 – 5 се изменят така:
„2. помещения от категория по пожарна 
опасност Ф5В с площ, по-голяма от 100 m2, в 
които се отделят горими прахове или летящи 
частици;
3. помещения от подкласове на функцио-
нална пожарна опасност Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2 и 
Ф3.4, предназначени за повече от 300 човека;
4. сгради и помещения от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф2.2 и Ф3.3 
с площ, по-голяма от 100 m2;
5. сгради и помещения от подклас на функ-
ционална пожарна опасност Ф1.1 с повече от 
100 човека и от подклас на функционална по-
жарна опасност Ф4.1 с повече от 200 човека;“
б) точки 7 и 8 се изменят така:
„7. сгради и помещения на кислородни 
станции (от подклас на функционална пожарна 
опасност Ф5.1);
8. гаражи за повече от десет автомобила и 
сервизни работилници с повече от десет поста 
(от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 от категория по 
пожарна опасност Ф5В);“
в) създава се т. 10:
„10. складове от категория по пожарна 
опасност Ф5В с площ, по-голяма от 200 m2.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по ал. 1 не се отнасят 
за каталитични излъчватели с инфрачервени 
лъчи, за термопомпени климатизатори – раз-
делна система, както и за газови излъчватели, 
при които изгарянето на горивото се извършва 
извън отопляемото помещение. Уредите се 
предвиждат със съответната защита съгласно 
глава дванадесета, като повърхностната тем-
пература на уредите (отоплителните повърх-
ности) не трябва да превишава температурата 
на самовъзпламеняване на средата.“
§ 105. В чл. 127 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 127 става ал. 1 
и се изменя така:
„(1) Комините на сградите се изпълняват 
от строителни продукти с клас по реакция 
на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 
100, съгласно БДС EN 13501-2 „Класифика-
ция на строителни продукти и елементи по 
отношение на реакцията им на огън. Част 
2: Класификация въз основа на резултати от 
изпитвания на устойчивост на огън с изклю-
чение на вентилационни инсталации“. Фугите 
се запълват по цялата дължина на комина.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допускат се метални комини, които не 
отговарят на изискванията по ал. 1, в случай 
че те са проектирани на разстояние най-
малко 1,5 пъти диаметъра на комина, но не 
по-малко от 0,3 m от елементите на сградата, 
изпълнени от строителни продукти с клас по 
реакция на огън В – F.“