Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 85

БРОЙ  73	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  85  
– закрити канали, обслужващи горепосоче­
ните помещения,
– други закрити канали, като каналите за 
тръби и кабели.
(11) Спомагателни машинни отделения, то­
варни помещения и други горивни резервоари и 
подобни помещения с ниска опасност от пожар:
– нефтени резервоари на танкер;
– товарни помещения, вентилационни тръ­
бопроводи и люкове,
– хладилни камери,
– горивни резервоари (когато са инсталирани 
в отделно помещение без двигател),
– шахти и тръбопроводи за съхраняване на 
запалими материали,
– спомагателни машинни отделения както 
тези в категория (10), които съдържат механизъм 
със смазочна система под налягане или в които е 
разрешено съхранението на запалими материали,
– станции за зареждане с гориво,
– помещения, съдържащи електрически транс­
форматори, зареждани с гориво (над 10 kVA),
– помещения, съдържащи малки двигатели с 
вътрешно горене с производствена мощност до 
110 kW за задвижване на генератори, пръскачки, 
дренчери или пожарогасителни помпи, помпи 
за трюма и т. н.,
– закрити канали, обслужващи горепосоче­
ните помещения.
(12) Машинни отделения и главни камбузи:
– главни двигателни машинни отделения (раз­
лични от помещенията с електрически двигател) 
и нагревателни помещения,
– спомагателни машинни отделения, различни 
от тези в категории (10) и (11), които съдържат 
двигател с вътрешно горене или други горивни, 
нагревателни или помпени отделения,
– главни камбузи и помощни помещения,
– канали и каси на посочените по-горе по­
мещения.
(13) Складови помещения, работилници, 
килери и т. н.:
– главни килери, които не са допълнение 
към камбузите,
– основни перални помещения,
– големи сушилни помещения (с площ от 
повече от 4 m2),
– смесени хранилища,
– пощенски и багажни помещения,
– помещения за отпадъци,
– работилници (които не са част от машин­
ните отделения, камбузите и т. н.),
– хранилища и складове с площ, по-голяма от 
4 m2, различни от помещенията, които са пред­
назначени за съхранение на запалими течности.
(14) Други помещения, в които се съхраняват 
запалими течности:
– помещения с бои,
– складови помещения за запалими течности 
(включително оцветители, медикаменти и др.),
– лаборатории (в които се съхраняват запа­
лими течности).
4.2.3 Когато е посочена една стойност за 
противопожарната цялост на границата между 
две помещения, тази стойност е приложима във 
всички случаи.
4.2.4 Няма специални изисквания към ма­
териала или целостта на границите, където в 
таблицата има само тире.
4.2.5 Изпълнителна агенция „Морска админи­
страция“ определя по отношение на категория 
(5) помещенията, където стойности на изолаци­
ята в таблица 4.1 са приложими за краищата на 
покритите палуби и надстройките и дали стой­
ности на изолацията в таблица 4.2 се прилагат 
по отношение на откритите палуби. В никакъв 
случай изискванията от категория (5) на таблица 
4.1 или 4.2 не изискват затваряне на помеще­
нията, когато Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ счита, че не е необходимо да 
бъдат затворени.
4.3 Продължаващите тавани или облицов­
ки клас B заедно със съответните палуби или 
вертикални прегради могат да се приемат, че 
допринасят, изцяло или частично, за необходи­
мата изолация и целостта на дадено отделение.
4.4 При одобряване на подробностите на струк­
турната противопожарна защита Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“ отчита опас­
ността от пренасяне на топлината при връзките 
и крайните точки на необходимите термални 
ограничители.
Забележки към таблици 4.1 и 4.2
Таблица 4.1
Вертикални прегради, които не преграждат 
нито основни вертикални зони, нито хоризон­
тални зони
Помещения | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) 
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
Пунктове за управление | (1) | B-0 [5] | A-0 
| A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | 
A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 |
Стълбища | (2) | | A-0 [5] | A-0 | A-0 | A-0 
| A-0 | A-15 | A-15 | A-0 [7] | A-0 | A-15 | A-30 
| A-15 | A-30 |
Коридори | (3) | | | B-15 | A-60 | A-0 | B-15 
| B-15 | B-15 | B-15 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 
| A-30 |
Евакуационни станции и външни аварийни 
изходи | (4) | | | | | A-0 | A [8]-60 [6] | A [8]-60 
[6] | A [8]-60 [6] | A-0 [8] | A-0 | A-60 [6] | A-60 
[6] | A-60 [6] | A-60 [6] |
Открити палубни пространства | (5) | | | | 
| – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | 
A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с ниска опасност от 
пожар | (6) | | | | | | B-0 | B-0 | B-0 | C | A-0 
| A-0 | A-30 | A-0 | A-30 |
Жилищни помещения със средна опасност 
от пожар | (7) | | | | | | | B-0 | B-0 | C | A-0 
| A-15 | A-60 | A-15 | A-60 |
Жилищни помещения с висока опасност от 
пожар | (8) | | | | | | | | B-0 | C | A-0 | A-30 
| A-60 | A-15 | A-60 |
Санитарни и други подобни помещения | (9) | 
| | | | | | | | C | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |