Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 57

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
(3) Защитен кожух се предвижда на:
1. стоманени газопроводи, положени във или
намиращи се в контакт с бетонни или гипсови
елементи;
2. стоманени газопроводи, положени в стро-
ителни елементи от агресивни материали (кси-
лолит, шлака и др.);
3. медни газопроводи, положени в строител-
ни елементи, съдържащи нитритни и амонитни
вещества.
Раздел III
Надземни газопроводи и газопроводи
в производствени сгради
Чл. 99. (1) Надземните газопроводи се по-
лагат:
1. върху негорими колони, опори и естакади
на височина най-малко 0,35 m от кота долен
ръб тръба до прилежащия терен; при пресича-
не на пътища на територията на промишленото
предприятие се осигурява светло разстояние
най-малко 5,5 m до долния ръб на тръбата;
2. съвместно с други технически проводи
върху едни и същи негорими колони и естака-
ди, като се осигурява възможност за монтаж и
техническо обслужване на всички проводи;
3. на външните стени и негорими покриви на
сгради—за газопроводи с налягане до 0,5 МРа
включително.
(2) Газопроводите в производствени сгради
се проектират и изграждат:
1. открито, на разстояние от стената не по-
малко от 0,1 m, удобно за монтаж и експлоа-
тация;
2. в шахти и канали;
3. в бетонни подове или в подовата настилка.
(3) Откритите газопроводи се закрепват с
негорими разглобяеми елементи, върху него-
рими конзоли или висящи конструкции.
(4) Не се допуска неподвижно закрепване на
газопроводите чрез заваряването им.
(5) Шахтите и каналите за преминаване на
газопроводите се проектират с такава конст-
рукция и размери, че да осигуряват:
1. възможност за монтаж и техническо об-
служване;
2. защита от корозия, повреди и замърсяване;
3. естествена вентилация на шахтите и ка-
налите.
(6) Вентилация не се предвижда, когато шах-
тите и каналите са изградени от негорими мате-
риали и са запълнени с подходящ материал.
(7) В помещенията на производствените сгра-
ди се допускат газопроводи за налягания над
0,5 МРа в технически обосновани случаи.
Чл. 100. (1) Когато газопроводите премина-
ват през стени и подове, те се проектират в
обсадна тръба.
(2) Газопроводите по ал. 1 се проектират
така, че да не увреждат конструкцията на сгра-
дата, както и нейната огнеустойчивост и топло-
и звукоизолация.
(3) Пространството между обсадната тръба
и газопровода се запълва с изолиращ и устой-
чив на корозия материал.
Чл. 101. (1) Не се допуска преминаване на
газопроводи през:
1. трансформаторни постове и електричес-
ки уредби;
2. машинни и помпени помещения;
3. асансьорни шахти и шахти на смето-
проводи;
4. димоходи, комини и стени на комини;
5. вентилационни шахти (отдушници и въз-
духоводи ) и климатични камери;
6. зидария на котли и пещи;
7. дилатационни и други фуги на сгради.
(2) Не се разрешава прикрепването на га-
зопроводите към други тръбопроводи, както и
използването им като носеща конструкция на
други тръбопроводи и товари.
(3) Не се разрешава използването на газо-
проводите като заземители или елементи на
мълниезащитни инсталации.
(4) Не се допуска проектиране на строител-
ни конструкции и други елементи на сгради и
съоръжения, които предават вибрации на га-
зопроводи, застрашавайки тяхната безопасна
експлоатация.
(5) Не се допуска полагане на газопроводи в
места, изложени на топлинното въздействие на
горещи газове, разтопен или нагрят метал, как-
то и заливане или напръскване с корозионно-
активни течности, без да се вземат допълни-
телни предпазни мерки.
Раздел IV
Изисквания към помещенията на промишле-
ните газови инсталации
Чл. 102. Помещенията, предназначени за
газови уреди (котли, пещи, агрегати и др.) и
инсталации, се проектират от негорими строи-
телни материали.
Чл. 103. (1) За помещенията по чл. 102 се
предвижда вентилация за осигуряване на:
1. пълно изгаряне на природния газ във всич-
ки газови уреди и съоръжения при едновремен-
ната им работа и отвеждане на продуктите на
горенето от тях;
2. подаване най-малко на 1,6 m3/h въздух за
горене на 1 kW обща номинална мощност на
газовите уреди и съоръжения;
3. отвеждане най-малко на 0,5 m3/h въздух на
1 kW обща номинална мощност.
(2) Отворите за отвеждане на въздуха от
помещенията по ал. 1 се проектират по възмож-
ност най-близо до тавана, срещуположно и най-
отдалечено от отворите за приток на чист въз-
дух. Те се предвиждат така, че да не предизвик-
ват въздушни потоци, нарушаващи нормалната
експлоатация на газовите уреди.
Чл. 104. (1) Помещенията, в които се монти-
рат котли, пещи или агрегати, работещи с при-
роден газ, се осигуряват с естествено и изкуст-