Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
(3) При бетонирането, както и при обработ-
ката на бетона в процеса на неговото полагане
се спазват изискванията на Наредба № 3 от
1994 г. за контрол и приемане на бетонни и сто-
манобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от
1994 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.).
Чл. 346. (1) За предпазване от повърхностни
води около съоръженията се изпълняват водоза-
щитни мероприятия и мероприятия за укрепване.
(2) За системно наблюдение на пропадането
на земната основа при пропадъчни почви след
изграждане на съоръженията се поставят стра-
нични репери (най-малко 4 броя) на разстояние
два пъти широчината на съоръженията.
Чл. 347. При пропадъчни почви кулорезер-
воарите се фундират при пълно осигуряване
отвеждането на водите в случай на протичане
на салници, връзки и други повреди. Основите
се предпазват от просмукване на повърхност-
ни води посредством широки тротоари и от-
воднителни канавки. Преливно-изпразнител-
ните системи се извеждат на разстояние най-
малко 15 m от основите.
Чл. 348. След изграждането и изпитването
на съоръжения в земна основа от II тип по про-
падъчност празнините, които се образуват меж-
ду стената на изкопа и съоръжението, се засип-
ват с глинеста почва на пластове при оптимал-
на влажност, като се уплътняват до проектната
обемна маса на скелета на почвата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Водовземно съоръжение” е съоръжение,
предназначено да улавя вода и да я подава при
запазване на природните є качества към водо-
снабдителната система.
2. “Черпателно съоръжение” е съоръжение,
разположено преди помпената станция за из-
равняване на притока на вода и препомпваното
водно количество съобразно възприетия режим
на работа на помпите.
3. “Помпена станция” е помпено съоръжение
за осигуряване на съответното налягане и водно
количество във водоснабдителната система.
4. “Пречиствателна станция” е комплекс от
съоръжения за обработка на суровата природ-
на вода с оглед осигуряване на нормативните
изисквания към качеството на водата преди
нейното подаване във водопроводите.
5. “Регулиращо водонапорно съоръжение” е
съоръжение за изравняване на относително пос-
тоянния приток и променливото потребление на
вода в отделни часове на денонощието (напорни
резервоари, водонапорни кули и хидрофори).
6. “Външен водопровод” е водопровод, който
транспортира водата от водоизточника до регу-
лиращите водонапорни съоръжения, пречиства-
телната станция за природни води и водопровод-
ната мрежа във водоснабдяваната територия.
7. “Водопроводна мрежа” е мрежа от во-
допроводи във водоснабдяваната територия за
доставяне на необходимите водни количества
до потребителите.
8. “Главен водопроводен клон от водопро-
водна мрежа” е водопровод с разпределителни
функции във водоснабдяваната територия, обик-
новено без преки връзки с потребителите.
9. “Второстепенен водопроводен клон от
водопроводна мрежа” е водопровод, свързващ
един или повече главни водопроводни клонове
със сградните водопроводни отклонения.
10. “Сградно водопроводно отклонение” е
водопровод, свързващ главен или второстепе-
нен водопроводен клон от водопроводната мре-
жа със сградната водопроводна инсталация.
11. “Технически загуби на вода по водопро-
водните системи” са загуби на вода вследствие
изпразване на водопроводната мрежа при из-
граждане на сградни отклонения, както и при
промиване, дезинфекциране и отстраняване на
аварии във водоснабдителната система.
12. “Максимално допустимо работно наля-
гане (РMA)” е налягане, което даден тръбопро-
вод или негов елемент може да издържи при
работа на системата, проявяващо се кратко-
трайно, както и при хидравличен удар.
13. “Допустимо работно налягане (PFA)” е
налягане, което даден тръбопроводен елемент
може да издържи при продължителна работа
на системата.
14. “Допустимо налягане при изпитване
(PEA)” е налягане, което новоинсталиран тръ-
бопроводен елемент може да издържи за срав-
нително кратък период от време за осигуряване
на целостта и водоплътността на тръбопровода.
15. “Оразмерително налягане (DP)” е наля-
гане във водоснабдителната система, без да се
отчита хидравличният удар.
16. “Максимално оразмерително налягане
(MDP)” е налягане във водоснабдителната сис-
тема, като се отчита хидравличният удар.
17. “Работно налягане (ОР)” е вътрешно
налягане, което се появява в определено време
и място във водоснабдителната система.
18. “Налягане за изпитване (пробно наляга-
не) (STP)” е хидростатично налягане за изпит-
ване на нови водопроводи, за проверка на тях-
ната цялост и водонепропускливост.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 18,
ал. 1 ЗУТ и отменя Нормите за проектиране на
водоснабдителни системи, утвърдени със запо-
вед № РД-02-14-171 от 28.ХI.1986 г. на председа-
теля на Комитета по териториално и селищно
устройство (обн., ДВ, бр. 99 от 1986 г.; БСА, бр. 1,
2 и 3 от 1987 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.), и Правила-
та за изпълнение и приемане на СМР за водо-
снабдителни системи от ПИПСМР—Външни
мрежи и съоръжения за водоснабдяване, кана-
лизация и топлоснабдяване (БСА, бр. 4 от 1984 г.,
попр., бр. 3—4 от 1985 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.).
§ 3. Наредбата се прилага за водоснабдител-
ни системи, чието проектиране започва след
обнародването є в “Държавен вестник”.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава
министърът на регионалното развитие и благо-
устройството.
Министър: В. Церовски