Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 51

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ
Г л а в а  ш е с т а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 79. (1) За пречистване на отпадъчни-
те води се прилагат методи и технологични 
схеми, които отговарят на нормативните 
изисквания, на съвременното познание и на 
най-добрите практики.
(2) При проектирането на ПСОВ се спазват 
изискванията на нормативните актове за:
1. опазване на водите и водните обекти 
от замърсяване, включително определените 
индивидуални емисионни ограничения;
2. опазване на околната среда и осигуряване 
на необходимите мерки срещу вредни въздейст-
вия върху компонентите вода, въздух и почва;
3. осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на персонала;
4. безопасно оползотворяване и обезвреж-
дане на получените отпадъчни продукти при 
спазване изискванията на нормативните актове 
за управление на отпадъците.
(3) При проектирането на ПСОВ се отчитат 
следните фактори:
1. категорията и демографските характе-
ристики на урбанизираната територия;
2. предвижданията на концепциите и схеми-
те за пространствено развитие, на действащите 
устройствени планове за урбанизираната тери-
тория и на генералните планове за развитие 
на водоснабдителните и канализационните 
системи и съоръжения;
3. техническите параметри на съществу-
ващата водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура;
4. данни за съществуващи пречиствателни 
станции и съоръжения в експлоатация;
5. морфологичните, хидроложките и хид-
родинамичните параметри на водоприемника; 
6. климатичните и метеорологичните ха-
рактеристики на района; 
7. геоложките и хидрогеоложките условия 
на територията на площадката на пречиства-
телната станция;
8. бъдещи разширения и промени;
9. възможността за съвместно пречистване 
на производствените и битовите отпадъчни 
води от населеното място;
10. възможността за повторно използване 
на пречистените отпадъчни води;
11. възможностите за третиране, обезвреж-
дане и оползотворяване на утайките;
12. възможността за последващо използване 
на вещества и/или суровини от отпадъчните 
води или от утайките;
13. възможността за оптимизиране на 
енергийните разходи на станцията, включи-
телно посредством собствено добиване на 
електрическа или топлинна енергия;
14. възможността за съвместно пречистване 
на отпадъчни води и/или третиране на утайки 
от съседни урбанизирани територии;
15. осигуряване на мерки за поддръжка и 
нормална експлоатация;
16. ефективността по отношение на общите 
разходи (инвестиционни и експлоатационни);
17. специфични изисквания на собственика 
и/или оператора на канализационната система;
18. наличните данни за часовите, седмични-
те и сезонните различия на отпадъчния поток. 
Чл. 80. При проектирането на ПСОВ се 
спазват изискванията на серията стандарти 
БДС EN 12255 „Пречиствателни станции за 
отпадъчни води“.
Чл. 81. (1) Хидравличният капацитет на 
ПСОВ и оразмерителните водни количества 
на съоръженията се определят съгласно при-
ложение № 10.
(2) Когато няма реални данни от измервания 
и/или изследвания, се допуска натоварването 
на пречиствателната станция да се определя 
по еквивалентни жители съгласно приложе-
ние № 11.
Чл. 82. (1) Технологията за пречистване на 
отпадъчните води се избира в зависимост от: 
1. капацитета на пречиствателната станция;
2. товара и концентрацията на замърсите-
лите на входа;
3. изискванията към пречистените отпа-
дъчни води;
4. последващото оползотворяване и/или 
обезвреждане на утайките;
5. най-добрите технологични практики.
(2) Технологията на пречистване на отпа-
дъчните води включва и третиране на утайките 
и утайковите води (самостоятелно и/или чрез 
връщане в основния поток). 
Чл. 83. (1) При изразени денонощни пикови 
натоварвания като качество и/или количе-
ство на постъпващата отпадъчна вода (при 
наличие на големи промишлени предприятия 
и/или др.) и след доказана целесъобразност 
се проектират задържателни резервоари в 
началото на станцията, като се предвиди по-
степепенното им равномерно изпускане към 
пречиствателните съоръжения за период до 
24 часа в периодите с по-малко натоварване.
(2) При необходимост от осредняване по 
състав и/или количество на отпадъчните води 
се предвиждат осреднителни резервоари.
(3) При определянето на концентрациите на 
замърсителите на входа на ПСОВ се отчита 
влиянието на утайковите потоци, отделяни 
от технологичните процеси на третиране на 
утайките.
Чл. 84. (1) За осигуряване на гъвкава 
екслоатация в технологичните схеми на пре-
чистване се предвиждат паралелно работещи 
еднотипни съоръжения/секции от едно и също 
технологично стъпало, както и байпасни връз-
ки, позволяващи изключването на отделни