Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
отработените газове се осигуряват чрез венти-
лационни отвори с подходящи размери, със сво-
бодно сечение не по-малко от 150 cm2 на отвор.
(2) Вентилационните отвори по ал. 1 нямат
затварящо приспособление и не водят към спал-
ни помещения.
(3) Отвеждащите устройства се конструират
така, че да осигуряват цялостното отвеждане
на отработените газове.
(4) Устройствата по ал. 3 се изработват от
огнеустойчиви материали, сигурни са при ра-
бота и функционирането им не се възпрепятст-
ва от вентилаторите.
Чл. 338. (1) На подходящо място на борда се
поставя инструкция за безопасна експлоатация
на газовата уредба.
(2) Инструкцията по ал. 1 съдържа най-мал-
ко следните указания:
1. кранчетата на съдовете, които не са свър-
зани към разпределителната система, да се за-
тварят, дори ако съдовете се считат за празни;
2. гъвкавите маркучи да се сменят толкова
често, колкото го изисква тяхното състояние;
3. всички уреди, работещи с газ, да остават
свързани или съответните съединителни тръби
се запечатват.
Раздел VIII
Тестване и атестация на уредби, работещи с
втечнен газ
Чл. 339. (1) Преди първоначално пускане в
експлоатация на уредбата, работеща с втеч-
нен газ, след всяка нейна промяна или ремонт
и при всяко подновяване на атестацията, ука-
зана в съответствие с чл. 341, уредбата в ця-
лост се приема от ИА “МА” или от определе-
но от нея лице.
(2) При приемане експертът проверява дали
уредбата отговаря на изискванията по тази глава.
(3) При пътническите кораби експертът
проверява дали е налице валиден сертификат
от проверка, удостоверяващ правилността на
монтажа или проверката на алармената систе-
ма за изтичане на газ, посочена в чл. 441.
(4) Експертът представя доклад от провер-
ката на ИА “МА”.
Чл. 340. Тестването на уредбата, работеща с
втечнен газ, се извършва при следните условия:
1. на тръбопроводите за средно налягане
между вентила, посочен в чл. 332, ал. 2, на пър-
вия регулатор за понижаване на налягането и
вентилите, поставени преди крайния регулатор
за понижаване на налягането, се извършва:
а) тестване с налягане, извършено с въздух,
инертен газ или течност с налягане 20 bar над
атмосферното налягане;
б) тестване за газонепроницаемост, извър-
шено с въздух или инертен газ с налягане 3,5 bar
над атмосферното налягане;
2. на тръбопроводите с работно налягане
между вентила, посочен в чл. 332, ал. 2, на един-
ствения регулатор за понижаване на налягане-
то или крайния регулатор за понижаване на
налягането и вентилите, монтирани пред уре-
дите, работещи на газ, се извършва тестване за
газонепроницаемост с въздух или инертен газ с
налягане 1 bar над атмосферното налягане;
3. на тръбопроводите, разположени между
вентила, посочен в чл. 332, ал. 2, на единстве-
ния регулатор за понижаване на налягането или
крайния регулатор за понижаване на налягане-
то и контролните устройства на уредите, рабо-
тещи на газ, се извършва тестване за газоне-
проницаемост при налягане 0,15 bar над атмос-
ферното налягане;
4. в тестовете съгласно т. 1, буква “б”, т. 2 и
3 тръбопроводите се считат за газонепроница-
еми, ако след достатъчно време, необходимо,
за да се достигне изравняване с околната тем-
пература, не се наблюдава спад в тестовото на-
лягане в продължение на следващите 10 min;
5. на свързващите части на съдовете, тръби-
те и другите фитинги, подложени на налягане в
съдовете, и всички свръзки между регулатори-
те за понижаване на налягането и разпредели-
телната тръба се извършва изпитване за газо-
непроницаемост с пенообразуващо вещество
при работно налягане;
6. всички уреди, работещи на газ, се задейс-
тват при номинален капацитет и се тестват, за
да се провери горенето при различните степени
на регулиращите ключове, като устройствата,
които контролират изгасването на огъня, се
проверяват, за да се гарантира тяхното задово-
лително функциониране;
7. след тестването съгласно т. 6 се извършва
проверка на всеки уред, работещ на газ, свър-
зан с димоотвод, като се проверява дали след
5-минутна работа при номинален капацитет и
затворени прозорци и врати и с работещи вен-
тилационни устройства проникват отработени
газове от уреда в помещението през отвора на
уреда за всмукване на въздух, като, ако има по-
вече от моментно изпускане на такива газове,
причината веднага се установява и отстранява,
а уредът не се одобрява за употреба, докато
всички дефекти не бъдат отстранени.
Чл. 341. (1) Потвърждението (атестациятa),
че всички съоръжения, работещи с втечнен газ,
отговарят на изискванията по тази глава, се впис-
ва в корабното удостоверение на Общността.
(2) Потвърждението по ал. 1 се вписва от ИА
“МА” след проверка за приемане по чл. 339.
(3) Потвърждението по ал. 1 е валидно за
срок не по-дълъг от три години.
(4) Потвърждението по ал. 1 се подновява
само след нова проверка за приемане по чл. 339.
(5) По изключение, когато собственикът на
кораба или негов представител представи обос-
новано искане, ИА “МА” може да продължи ва-
лидността на потвърждението за не повече от три
месеца без извършване на проверката по чл. 339.
(6) Продължение по ал. 5 се вписва в кораб-
ното удостоверение на Общността.