Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 45

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
Приложение № 6
към чл. 15, т. 6, чл. 31, 
ал. 4 и чл. 39, ал. 1, т. 4
Методика за проектиране и изпълнение на 
мерки за защита от радон в сгради с контактен 
етаж без обитаемо пространство 
В сградите с контактен етаж без обитаемо 
пространство се проектират следните мерки за 
защита от радон:
1. Във всички необитаеми пространства на 
контактния етаж се осигурява целогодишно 
смукателна вентилация. 
2. Контактните конструкции на нови сгради 
се изпълняват най-малко от 2-ра категория на 
въздухоплътност, а на съществуващи сгради 
се допуска изпълнение от 3-та категория на 
въздухоплътност. 
3. В необитаемото пространство на контакт-
ния етаж се поддържа подналягане и простран-
ството се вентилира по един от следните начини:
3.1. С изпълнение на вертикален въздуховод с 
добре уплътнени части в местата на съединява-
нето им. Системата за вентилация в този случай 
може да се изпълни като система с естествена 
вентилация с дефлектор над покрива или като 
механична система за смукателна вентилация 
със смукателен вентилатор. При необходимост 
се предвижда шумозаглушител.
3.2. С изпълнение на хоризонтално раз-
положени отвори на срещуположни стени и 
смукателни вентилатори, монтирани на срещу-
положна стена за осигуряване на подналягане в 
необитаемото пространство на контактния етаж. 
Препоръчителната кратност на въздухообмена 
в необитаемото пространство на контактния 
етаж е 1,5.
4. На отворите за вентилация се монтират 
защитни решетки.
5. Не се допуска обратен приток на въздух 
от необитаемото пространството към обитаеми 
пространства в сградата.
6. При система с естествена смукателна 
вентилация на необитаемото пространство се 
предвижда възможност за монтиране на сму-
кателен вентилатор за повишаване на ефектив-
ността на инсталацията. 
7. Кратността на въздухообмен в необита-
емото пространство на контактния етаж np се 
изчислява по формулата: 
p
p
p
Q
n
V
=
,(h-1),
(6.1)
където:
Qр е дебитът на въздушния поток, постъпващ 
в необитаемото пространство (m3/h); 
Vp – обемът на необитаемото пространство (m3). 
8. Обемната концентрация на радон Cp в кон-
тактен етаж без обитаемото пространство при 
предвидени мерки за ограничаване на притока 
на радон от почвата се изчислява по формулата: 
(
)
3
1
.
,
/
.
n
p
p
i
i
p
p
p
E A
C
Bq m
n V
=
= ∑
,
(6.2)
където:
Ep е степента на отделяне на радон от по-
върхността на контактния етаж без обитаемо 
пространство [Bq/(m2.h)]; 
Ap – площта на контактния етаж без обита-
емо пространство (m2); 
np – кратността на въздухообмена в контакт-
ния етаж, определена по формула (1); 
Vp – обемът на контактния етаж без обитаемо 
пространство (m3);
i=1÷n – броят на помещенията на контакт-
ния етаж. 
9. Когато не се предвижда повърхността 
на пода на контактен етаж на нови сгради да 
бъде защитена с хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон, но е предвидена смука-
телна вентилация на пространството със съ-
ответната кратност на въздухообмен, обемната 
концентрация на радон в контактния етаж Cp 
се изчислява по формулата: 
3
.
,
/
.
s
p
p
C
C
Bq m
n
λ
=
,
(6.3)
където:
λ е константата на радиоактивно разпадане 
на радона (λ = 0,00756 h-1); 
Cs – измерената за целите на проектирането 
на нова сграда обемна концентрация на радон 
в почвата под нова сграда (Bq/m3); 
np – кратността на въздухообмена в кон-
тактния етаж без обитаемото пространство, 
изчислена по формула (6.1). 
10. За механична вентилация на контактния 
етаж се препоръчва да се използват системи с 
рекуператор, ако кратността на въздухообмен 
в контактния етаж е по-голяма от 1 h-1.
11. Конструкцията на тавана на контакт-
ния етаж се изпълнява от 3-та категория на 
въздухоплътност в комбинация със система 
за вентилация на почвата или с нагнетателна 
вентилация на обитаемите пространства, или 
със смукателна вентилация в необитаемите 
пространства на контактния етаж, или с вен-
тилационен слой в контактната конструкция.
12. При контактна конструкция от 1-ва и 2-ра 
категория на въздухоплътност се предвижда 
хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон. В тези случаи хидроизолацията се про-
ектира в съответствие с приложение № 2, като 
във формули (2.1) и (2.6) от същото приложение 
показателят Cs се заменя: с измерената стойност 
на C р в контактния етаж – за съществуващи 
сгради; с изчислената стойност на C р в кон-
тактния етаж – за нови сгради. Коефициентът 
на сигурност α в посочените случаи се приема 
с намалена стойност в зависимост от вида на 
вентилационната система. 
13. Входът към контактния етаж се изолира 
от следващи над него етажи на сградата с уп-
лътнени врати, които се затварят автоматично, 
като местоположението на вратата е съобразено 
с пътя за евакуация на сградата.