Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
ве, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, 
бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. 
и бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.), и на Наредбата за 
устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи 
и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. 
(обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 
78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г. и бр. 
46 от 2007 г.).
Чл. 313. (1) Не се разрешава проектира-
нето на строежи от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф1.1 с височина над 28 m.
(2) Допуска се проектирането на строежи 
по ал. 1 с височина до 50 m, при условие че:
1. строежът е разделен на две или повече 
безопасни зони, като евакуацията на хората при 
пожар се осъществява през открита въздушна 
зона към съседен пожарен сектор с независим 
път за евакуация;
2. са предвидени две независими стълбища 
за евакуация, отделени от етажите с вход през 
открита въздушна зона, и асансьор за аварийно-
спасителни дейности съгласно чл. 323.
Чл. 314. (1) Помещения от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф3.2 и 
Ф3.4 за повече от 200 човека се разполагат на 
височина не по-голяма от петия надземен етаж.
(2) Разрешава се разполагане на помещени-
ята по ал. 1 над петия надземен етаж в стро-
ежи от І и ІІ група, при условие че е осигурен 
евакуационен път към съседна защитена зона 
на строежа.
(3) Разрешава се разполагане на помеще-
нията по ал. 1 над петия етаж за строежи от 
ІІІ и ІV група, при условие че са осигурени 
поетажни входове през откритата въздушна 
зона в защитено стълбище или евакуационен 
път към съседна безопасна зона на строежа.
Чл. 315. (1) В подземните етажи на строежи 
с височина над 28 m се предвиждат гаражи 
(паркинги), изолирани от частите на строежа 
посредством негорими стени и междуетажна 
конструкция с огнеустойчивост REI 240 (ЕI 
240) и осигурени с необходимия брой еваку-
ационни изходи.
(2) Разрешава се свързване на гараж с 
приземен етаж на сградата посредством са-
мостоятелно стълбище или ескалатори, които 
се защитават с пожарозащитно преддверие 
съгласно чл. 25.
(3) За свързването на гараж със стълбища и 
асансьорни шахти в части от строеж с височина 
над 28 m се предвиждат две последователни 
пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25.
(4) За отдимяване и топлоотвеждане при по-
жар в гаражи се спазват изискванията по глава 
девета. Когато обезопасяването е предвидено 
да се осъществява посредством вентилационна 
система, същата се проектира с продължител-
ност на работа 120 min при температура на 
горящите газове 700 °С. 
(5) За евакуация от гаражи се предвиждат 
изходи и стълбища при норматив едно място 
за паркиране за двама човека.
Чл. 316. В строежи с височина над 28 m се 
разрешава вграждането само на сухи, с него-
рим пълнеж трансформатори, при условие че 
помещението е отделено с негорими стени и 
междуетажни конструкции с огнеустойчивост 
REI (EI)180, съответно с пожарозащитни врати 
за достъп с огнеустойчивост EI 90.
Чл. 317. (1) Не се разрешават помещения 
на котелни за високо налягане и складове за 
течни горива в подземните етажи на строежи 
с височина над 28 m.
(2) На покривите се разрешава разполагането 
на котли с горими енергоносители, включително 
с природен газ, при спазване изискванията на 
наредбите по чл. 312, ал. 2 и при условие че 
необходимите количества горими енергоносите-
ли не се съхраняват или складират в сградите.
Чл. 318. (1) Всеки етаж (включително 
подземните етажи) в строежи с височина над 
28 m се проектира с най-малко два евакуаци-
онни изхода.
(2) Проектиране на един евакуационен изход 
от етаж или пожарен сектор в строеж с висо-
чина над 28 m се разрешава в следните случаи:
1. за жилищни сгради и общежития от I група 
с площ до 500 m2;
2. за жилищни сгради и общежития от 
II група, при които стълбището е отделено от 
етажите задължително с преход през открита 
въздушна зона;
3. за сгради от всички групи, като се осигурява 
допълнителна възможност за евакуация през 
етажните изходи на всеки етаж, преминаващи 
през откритата въздушна зона към пожарния 
сектор, с независим път за евакуация от същата 
или друга сграда;
4. за сгради от III и ІV група при спазване 
на изискванията по т. 2 и 3.
(3) Коридори с дължина над 25 m се разделят 
чрез негорими прегради и самозатварящи се 
димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 30 
за отделяне на единия от другия евакуационен 
маршрут. Разрешава се остъкляване на вратите 
с армирано стъкло или стъклопакет.
Чл. 319. (1) Евакуационните стълбища в 
строежи с височина над 28 m се защитават 
срещу проникване на дим, топлина и токсични 
газове, както следва:
1. осигурява се незадимяемост съгласно 
чл. 325;
2. осигурява се директна естествена освете-
ност на стълбището от най-малко една външна 
стена;
3. в класове обществени и жилищни сгради 
от I група стълбищата се изолират от подзем-
ните етажи посредством три последователни 
самозатварящи се димоуплътнени врати с