Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 545. Котелът се спира незабавно при
случаите, посочени във вътрешната инструк-
ция за експлоатация и нормативните актове за
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност.
Чл. 546. Котелът се спира в срокове, посоче-
ни във вътрешната инструкция за експлоатация.
Чл. 547. Основен ремонт на котлите се пра-
ви в зависимост от техническото им състояние.
Чл. 548. Малки дефекти, открити при екс-
плоатацията на котелния агрегат—пропуски
на прах, пара, просмукване, вибриране на ме-
ханизми, шлакуване на пещта и др., се отстра-
няват през време на работа на агрегата, ако
това е допустимо от правилата за безопасност.
Чл. 549. За осигуряване на оптимално про-
тичане на технологичните процеси и контроли-
ране на енергийните разходи основните и спо-
магателните топломеханични машини и съо-
ръжения на потребителите имат устройства за
топлотехнически контрол, автоматично управ-
ление и технологична защита.
Чл. 550. Контролните уреди, автоматични-
те регулатори, апаратурите за технологична
защита и сигнализация, информационните и
управляващите системи, логичните устройст-
ва и устройствата за дистанционно управле-
ние на спиращите регулиращи органи с всич-
ки отнасящи се към тях съединителни тръбни
или кабелни връзки се поддържат в изправно
състояние и се намират в действие при работа
на агрегатите.
Чл. 551. Действителната точност на уредите
за топлотехнически контрол съответства на
означения на скалата им клас на точност.
Чл. 552. Автоматичните регулатори на топ-
линните процеси осигуряват икономична ра-
бота на агрегатите, а устройствата за техно-
логична защита—безотказно действие при на-
рушение на нормалния режим на работа на
съоръженията.
Чл. 553. Устройство за технологична защи-
та може да се извежда от работа само въз осно-
ва на разпореждане от енергетика. Изключе-
ния, предвидени във вътрешна инструкция, се
допускат при пускане на съоръженията.
Чл. 554. Монтираните на табла пултове и до
съоръженията устройства за технологична за-
щита имат външни отличителни знаци за тях-
ното предназначение и принадлежност.
Чл. 555. Таблата, преходните кутии и сгло-
бяемите кабелни кутии  сe номерират. Всички
клеми и свързаните към тях проводници, им-
пулсните линии на контролно-измервателните
средства и на автоматичните регулатори  се
маркират, а датчиците и вторичните уреди—с
надписи за тяхното предназначение.
Чл. 556. Настройките на технологичните
защити се определят от производителя на ос-
новните съоръжения и се уточняват по време
на пусковите изпитвания на агрегата.
Чл. 535. (1) Експлоатационни изпитвания на
котлите се провеждат при въвеждането им в екс-
плоатация след извършени конструктивни изме-
нения, при преминаване към изгаряне на друг вид
или марка гориво и за изясняване на причините
за отклонения от нормалните параметри.
 (2) Изискването по ал. 1 не се отнася за
котли, работещи с надналягане по газовия тракт,
каквито са пламъчнотръбните котли и др.
Чл. 536. Котлите имат необходимите при-
способления за провеждане на експлоатацион-
ни изпитвания.
Чл. 537. (1) При изваждане на котела в ре-
зерв се вземат мерки за консервиране на паро-
водния тракт—запълването му с деаерирана
вода или с азот под налягане.
(2) При продължителност на спирането, над-
хвърлящо три денонощия, и запълване с вода се
добавят консервиращи реагенти.
Чл. 538. Забранява се ускореното охлаждане
на спрян котел чрез доливане и източване на вода.
Чл. 539. Източването на водата от спрян
котел се разрешава, след като налягането в
котела се изравни с атмосферното, а при нали-
чие на валцови съединения—при температура
на водата не по-висока от 80 °С.
Чл. 540. При спиране на котела и след вен-
тилирането му всички шибри на газовъздуш-
ния тракт, отвори, люкове и направляващи апа-
рати на засмукващите и нагнетяващите устройс-
тва се затварят плътно.
Чл. 541. При продължителен престой на на-
пълнения с вода котел през зимния период вни-
мателно се контролира плътността на газовъз-
душния тракт, на нагревните повърхности и на
техните продухващи и дренажни устройства,
както и на импулсните линии на пароводния
тракт, вземат се мерки за подгряване на водата
в котела и за поддържане на положителна тем-
пература вътре в пещта.
Чл. 542. (1) При монтирани на открито кот-
лоагрегати се поддържа положителна темпера-
тура в пещта, газоходите на неработещите кот-
ли, укритията на барабаните, фронта на горел-
ките и в долната част на котлоагрегатите.
(2) При нужда за подгряване на водата в ко-
тела се използва пара от страничен източник.
(3) Отоплителните системи на датчиците на
уредите за топлотехнически контрол, на авто-
матичните регулатори и на защитите, на им-
пулсните лампи и употреба на “спътници” и др.
се поддържат в изправност.
Чл. 543. При спиране за ремонт на котел с
естествена циркулация пускането на вентила-
тор за охлаждане се разрешава най-малко след
10 h, като разликата между температурите на
метала в горната и долната част на барабана не
превишава 40 °С.
Чл. 544. Дежурният персонал контролира
спрените котли до пълното спадане на наляга-
нето и прекъсване на захранването на елект-
родвигателите.