Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Чл. 114. (1) С частично изключване/спира-
не на енергийния носител работите се извърш-
ват при изолиране на част/части от неелектри-
ческата уредба/мрежа и без наличие на енерги-
ен носител само в участъците/съоръженията,
по които се работи.
(2) Работите по ал. 1 се извършват по наряд за
конкретна работа и с частично обезопасяване.
Чл. 115. (1) Без изключване/спиране на енер-
гийния носител работите се извършват без изо-
лиране на неелектрическата уредба/мрежа и при
наличие на енергиен носител в нея, при усло-
вие, че е изключена възможността за случайно
попадане под въздействието му и не са необхо-
дими мерки срещу това.
(2) Без изключване/спиране на енергийния
носител се разрешава извършване на работа:
1. на безопасно разстояние от действаща
уредба/мрежа;
2. когато не се изисква изпълнение на мерки
за обезопасяване (при оглед на съоръжения,
обходи, доливане на масла и течности, почист-
ване и др.).
(3) Работата без изключване/спиране може
да се извършва с нареждане и записване в опе-
ративния дневник на началника на смяната на
цеха/звеното.
Чл. 116. Работата по изведени в оперативен
резерв машини и съоръжения, независимо от
състоянието им на покой, се извършва като
работа с частично изключване/спиране на енер-
гийния носител.
Раздел II
Технически мерки за безопасност при работа
Чл. 117. (1) Техническите мерки за безопас-
ност при работа с пълно или частично изключ-
ване/спиране се изпълняват в следната после-
дователност:
1. спиране/изключване на енергийния но-
сител;
2. застопоряване на спирателната (изолира-
щата) арматура;
3. поставяне на знаци, табели и ограждения
на работното място;
4. проверка за отсъствие на вредности и по-
тенциални опасности на работното място.
(2) Мерките по ал. 1 са изпълняват от:
1. оперативния персонал на съответния цех/
звено, в който се намира или на когото се числи
уредбата/съоръжението—в електрически и топ-
лофикационни централи;
2. оперативно-ремонтния персонал—за топ-
лопреносни мрежи, абонатни станции и хидро-
съоръжения.
Чл. 118. Изключването на електрозахранва-
нето, превключванията и манипулациите по
електрическата част на неелектрическа уред-
ба/мрежа се извършват от:
1. оперативния персонал на електрическия
цех/звено или цех/звено КИП и А—в електри-
чески и топлофикационни централи;
2. ремонтния електротехнически персонал—
за топлопреносни мрежи, абонатни станции и
хидросъоръжения.
Раздел III
Спиране и изключване на неелектрическа
уредба/мрежа
Чл. 119. (1) Спирането и изключването на
неелектрическа уредба/мрежа се извършва така,
че съоръженията от нея, по които ще се извърш-
ват ремонтни работи, да са изолирани и обезо-
пасени от всички страни, от които е възможно
подаване на енергиен носител.
(2) Забранява се извършване на каквато и да е
работа по съоръжения, ако те не са сигурно изо-
лирани от въздействието на енергийния носител.
Чл. 120. (1) Спирателната арматура (венти-
ли, кранове, клапи и др.), с която се изолира
неелектрическа уредба/мрежа, се поставя в съ-
ответното положение (отворено, затворено,
включено, изключено), осигуряващо безопас-
но изпълнение на работите.
(2) Арматурата с фланци се изолира от стра-
ната на енергоносителя с глухи фланци (за-
глушки, тапи) или тръбопроводите се отсъеди-
няват и заглушават.
Чл. 121. (1) Обезопасяването на работното
място се ръководи от началника на смяната на
цеха/звеното, към който принадлежи уредбата/
съоръжението, като се извършат:
1. необходимите превключвания за изоли-
ране на уредбата/съоръжението, по която/кое-
то ще се работи;
2. изравняване на налягането с атмосферно-
то, отстраняване на пара, вода, газ и др., както
и прекъсване на електрозахранването.
(2) В случаите, когато за обезопасяване на
работното място участват работници от другите
цехове/звена, те се ръководят от началника на
смяната на цеха/звеното, където ще се извърш-
ват работите, в съответствие с конкретните ус-
ловия на работата и предписанията в наряда.
(3) При ремонт на машина или съоръжение,
задвижвано от електродвигател, електрозахран-
ването на двигателя се изключва от персонала
по чл. 118, а манипулациите със спирателна
арматура се извършват от персонала на цеха/
звеното, който обслужва тази арматура и поз-
нава схемата на съоръжението.
Чл. 122. Началникът на смяната на цеха/
звеното е длъжен да спира работата по уредба-
та/съоръжението, когато установи, че мерки-
те за безопасност са нарушени и продължава-
нето на работата застрашава здравето и живо-
та на работещите.
Раздел IV
Застопоряване на спирателна (изолираща)
арматура
Чл. 123. (1) Положението на дистанционно
задвижваната спирателна (изолираща) арматура
се осигурява срещу неправилни манипулации