Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 97

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  97  
оборудване като полезни за управлението на 
енергийната ефективност.
Един клон определя един или няколко вида 
потребление в една или няколко зони.
Клоновете трябва да се управляват по такъв 
начин, че да използват електроенергията с цел 
винаги да задоволяват потребността, отчитайки 
фактори, като наличието на дневна светлина, 
ползването на помещение, външната температура 
и редица други аспекти, свързани с конструкцията 
на сградата и пасивната енергийна ефективност.
6.4. Критерии за съставяне на клоновете
6.4.1. Технически критерии, базирани на 
външни параметри, например време, осветеност, 
температура
Прекъсването на някои услуги или приложе-
ния трябва да бъде избягвано през някои периоди 
от време. Проектантът, електропредприемачът, 
собственикът и/или крайният потребител трябва 
да се съгласят на дневен, седмичен, месечен или 
годишен график за времето, в което някои услуги 
или приложения ще бъдат налични или ще могат 
да бъдат намалени или спрени. Идентифициране-
то на тези приложения и събирането им в клон 
са от ключово значение от гледна точка на енер-
гийната ефективност. Например определянето на 
клон за осветители близо до прозорци и втори 
клон за осветители близо до стените позволява 
изключване на тези близо до прозорците, когато 
дневната светлина е достатъчна.
6.4.2. Технически критерии, базирани на сис-
темата за управление
Един клон може да обхваща няколко товара, 
които са функционално свързани с едно или 
повече контролиращи устройства. Например тер-
мостатът на електрическа система за отопление, 
контролиращ радиатори от няколко електрически 
вериги, така че тези радиатори да принадлежат 
към един и същ клон.
6.4.3. Технически критерии, базирани на кри-
тични точки за измерване
Допустимата неопределеност на измерването 
няма да е една и съща, ако целта е да се изследва 
тенденция или да се фактурира услуга. Целта 
на измерването може да помогне за правилния 
избор на подходящ клон.
6.4.4. Икономически критерии, базирани на 
съотношение
За място, където голяма група от оборудване 
се налага да работи по едно и също време, съз-
даването на голям клон, съдържащ цялото това 
оборудване, е особено полезно. В друг случай, 
като например няколко групи осветители в едно 
работно помещение, реализирането на няколко 
по-малки клонове позволява по-ефективно из-
ползване на електроенергията.
6.4.5. Икономически критерии, базирани на 
променливата цена на електрическата енергия
Цената на електрическата енергия може да 
се променя в периода на използване (намаля-
ване или увеличаване на цената за kWh в даден 
период от време) и с максималната мощност, 
разрешена от захранващата мрежа (поискване/
отговор), поради което може да е необходим 
мониторинг на енергията.
В зависимост от промените на цената на 
електрическата енергия, когато е възможно, 
може да се предвиждат или отлагат определени 
нива на потребление.
6.4.6. Технически критерии, базирани на 
инерция в енергийното потребление
Почти винаги е трудно да се въведе разпре-
деление на товара в осветителна уредба (без 
инерция), докато е значително по-лесно това 
да се прави в системи за водно отопление (го-
ляма инерция). Отчитането на инерцията на 
товарите е необходимо при решаване как да 
се въведе разпределение на товарите между 
отделните клонове на уредбата. Така например 
клоновете, включващи отоплителни системи, 
охладителни системи, хладилници и др., могат 
да бъдат обединени срещу клоновете, включващи 
осветление, налични контакти за IT оборудване 
и др. Следователно е възможно да се въведе под-
ходящо разпределение на товарите и правила за 
разпределение на товарите в клонове с висока 
инерция в енергийното потребление.
7. Управление на електроенергийната ефек-
тивност
Управлението на електроенергийната ефек-
тивност е системен подход, целящ да оптимизира 
управлението на потреблението на електрическа 
енергия, вземайки предвид цялата необходима 
информация, отнасяща се до техническите и 
икономическите подходи.
Рядко се случва оптимумът на една система 
да е равен на сумата от оптимумите на отделните 
части от системата. Следователно е необходимо 
да се разгледат най-подходящите клонове на 
електрическата уредба от гледна точка на елек-
троенергийна ефективност.
Също така трябва да се отчита, че прилагането 
на устройство за въвеждане на модифицирано 
действие или нови функции, предназначени да 
оптимизират електрическата консумация на 
този продукт, може да доведе до нарастване на 
електрическата консумация за взаимосвързани 
товари в една и съща система.
Въвеждането на електрическо оборудване или 
функции за намаляване, измерване, оптимизиране 
и мониторинг на консумацията на енергия или 
някоя друга употреба, имаща за цел да подобри 
употребата на електрическата енергия, може да 
увеличи консумацията на енергия в някои части 
на системата.
Употребата на контролиращо устройство, 
например термостат в електрическа отоплителна 
система или детектор на човешко присъствие в 
електрическа осветителна уредба, може да увели-
чи непосредствената или глобалната консумация 
на отделно оборудване за някои устройства, но 
да намали общата консумация на клона.
Най-малкият клон е ограничен до едно 
електрическо устройство (електрооборудване), 
а най-големият клон обхваща всички електри-
чески вериги, използвани за всички услуги в 
цялата сграда.
8. Въздействия върху проекта за разпределение 
в електрическата уредба
Проектът за разпределение в електрическата 
уредба трябва да отчита електроенергийната