Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
Чл. 457. Основен ремонт на механизмите в
складовете за гориво и на подавачите на гориво
се извършва по необходимост, но най-малко
един път на три години, а текущ ремонт—по
утвърден график.
Раздел III
Разтоварване и съхраняване на течни горива
Чл. 458. Оборудването за разтоварване, пом-
пите и тръбопроводите  се заземяват за отвеж-
дане на статичното електричество и за защита
при попадения на мълнии.
Чл. 459. Мазутът се разтоварва най-малко
от двама човека.
Чл. 460. Улеите за гравитачно разтоварва-
не на мазут се поддържат чисти и изправни.
След завършване разтоварването на цистер-
ната изливните улеи се почистват и покриват
с капаци.
Чл. 461. Хидравличните затвори, преградни-
те стени и филтрите пред приемните резервоа-
ри периодично се почистват.
Чл. 462. В паропроводите за загряване на
мазута в приемателния пункт се поддържа аб-
солютно налягане на парата от 0,8 до 1,2 МРа и
температура от 200 до 250 °С.
Чл. 463. За осигуряване на нормална рабо-
та на преливните помпи мазутът в приемните
резервоари се подгрява до температура от 60
до 70 °С.
Чл. 464. Не се допуска температурата на
мазута в резервоарите да надвишава 90 °С.
Чл. 465. (1) Резервоарите се очистват от утай-
ки при необходимост.
(2) Вътрешен оглед на резервоарите с отст-
раняване на всички забелязани недостатъци се
извършва най-малко един път на три години.
(3) Отпадъците от почистването на резерво-
арите, приемните улеи, филтрите, мазутопод-
гревателите и др. се изгарят в специално опреде-
лени места или в огнищата на котлите.
(4) Забранява се складирането на отпадъци
от почистването на територията на мазутното
стопанство.
Чл. 466. (1) Дъждовните и снежните води
от територията на мазутното стопанство се
очистват.
(2) Водите по ал. 1 се отвеждат в канализа-
цията или към съоръженията за пепелоизвоз-
ване само след тяхното очистване.
Чл. 467. Съдържанието на нефтопродукти
във води, изхвърляни във водоеми за общо пол-
зване, се контролира периодично при спазване
на изискванията на нормативните актове.
Чл. 468. Разходите на мазут се отчитат по
нивото му в резервоарите или с разходомери.
Чл. 469. Всички резервоари за мазут  се оси-
гуряват с таблици за отчитане на наличното съ-
държание на мазут.
Чл. 470. За нормалната работа на горелките
се  осигурява непрекъснато подаване в котел-
ното на загрят и филтриран мазут в количество
и с налягане.
Чл. 471. Не се допуска вискозитетът по Ен-
глер на подавания мазут да превишава: 
1. три градуса—за горелки с механично раз-
пръскване на горивото и употребяващи мазут
като основно гориво;
2. четири градуса—за горелки с механично
разпръскване на горивото и употребяващи ма-
зут като разпалващо гориво;
3. шест градуса—при използване на парни
горелки.
Чл. 472. Налягането в напорните мазуто-
проводи за захранване на механични горелки се
поддържа постоянно. Отклоненията от проек-
тното налягане не надвишават ± 0,1 МРа.
Чл. 473. (1) Фините филтри за мазут се по-
чистват, когато съпротивлението им при нор-
мално натоварване се повиши с 50 % в срав-
нение с началното съпротивление при чист
филтър.
(2) Мазутоподгревателите се почистват при
нужда най-малко един път годишно.
Чл. 474. Резервните мазутни помпи, мазуто-
подгреватели и филтри се поддържат в състоя-
ние на готовност за незабавно включване в
работа.
Чл. 475. Магистралните и рециркулационни-
те мазутопроводи на котелните цехове работят
непрекъснато. При ремонт мазутопроводът си-
гурно се изключва от действащите мазутопро-
води, основно дрениран и пропарен.
Чл. 476. Основен ремонт на мазутните пом-
пи се извършва по необходимост, но най-малко
един път на две години, а текущ ремонт—по
утвърден график.
Чл. 477. По график най-малко един път в
седмицата се извършва проверка на действието
на устройствата за контрол и сигнализация на
температурата и налягането на мазута и на по-
казанията на изведения на пулта за дистанци-
онно управление нивомер, показващ нивото на
мазута в резервоарите.
Чл. 478. Мазутните стопанства за разпалва-
не може да се експлоатират без постоянен де-
журен персонал.
Раздел IV
Газообразни горива
Чл. 479. Устройството и експлоатацията на
газовите стопанства на потребителите, на га-
зорегулиращите пунктове, газопроводите и
пещните устройства отговарят на изисквани-
ята на тази наредба и на Наредбата за уст-
ройство и безопасна експлоатация на пренос-
ните и разпределителните газопроводи, на съ-
оръженията, инсталациите и уредите за при-
роден газ (обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 115 от 2002 г.).