Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 33

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
Чл. 366. (1) Допуска се работа само с прено-
сими средства за измерване, които са одобрени
за използване в Република България и са с оце-
нено съответствие със съществените изисква-
ния съгласно Закона за техническите изисква-
ния към продуктите.
(2) Използваните преносими средства за
измерване са преминали успешно изискваните
метрологични проверки или калибриране.
Чл. 367. (1) Електрическите измервания с
преносими средства в разпределителни уредби,
главни разпределителни табла и по магистрал-
ни шинопроводи се извършват от две лица с
трета квалификационна група без наряд.
(2) Допуска се в електрообзавеждането, не-
обхванато в ал. 1, извършването на измервания
от едно лице с трета квалификационна група по
реда на текущата експлоатация.
Чл. 368. (1) Преносимите средства за из-
мерване се включват и разединяват при из-
ключено напрежение на измерваното съоръ-
жение. В случаите, когато за провеждане на
измерването не е възможно изключване на
напрежението, работите се извършват по вът-
решна инструкция.
(2) Допуска се във вторични вериги на токо-
ви трансформатори присъединяване без изключ-
ване на напрежението, но при предварително
свързване накъсо (шунтиране) на вторичната
верига.
Чл. 369. Проводниците, с които преносими-
те средства се свързват към измерваната вери-
га, са с изолация не по-ниска от съответстваща-
та на напрежението на веригата.
Чл. 370. Преносимите средства за измерване
се разполагат така, че при отчитането на пока-
занията им се изключва възможността за опас-
но приближаване до части под напрежение.
Чл. 371. (1) Не се допуска по време на из-
мерването с преносими средства допирането до
включени към схемата елементи.
(2) Елементите на измервателната схема се
ограждат и на огражденията се окачват съот-
ветните предупредителни табели и знаци за
безопасност.
Чл. 372. (1) Измерването с токоизмервател-
ни клещи по неизолирани тоководещи части се
извършва с предпазни очила/щит за лицето и
диелектрични ръкавици.
(2) Извършващият измерването застава от-
далечен от тоководещите части под напреже-
ние, не прегъва тялото си над тях, а само леко
навежда главата за отчитане на показанията
на уреда.
(3) Не се допуска елементи от токоизмерва-
телните клещи, които обхващат тоководеща
част, да се допират до други части на електро-
обзавеждането.
(4) Измерването с токоизмервателни клещи
на шини в уредби се извършва от пода. Допуска
се, когато измерването не може да се извърши
от пода, да се използва двураменна стълба, при-
държана от второ лице.
Чл. 373. (1) Измерването на съпротивление
на изолация с мегаомметър се извършва от едно
лице с трета квалификационна група.
(2) Измерването по ал. 1 се извършва при
изключено напрежение на съоръжението/
участъка.
(3) Лицето, което извършва измерване с
мегаомметър, лично се убеждава, че напреже-
нието е изключено, работното място е обезопа-
сено, по измерваната част от уредбата не рабо-
тят хора и са взети мерки намиращите се наб-
лизо хора да не се доближават до изпитваните
тоководещи части.
(4) Лицето, което извършва измерване с
мегаомметър, ползва диелектрични ръкави-
ци/боти.
(5) Забранява се измерването на съпротив-
ление на изолация с мегаомметър на въздушни
електропроводни линии (ВЛ):
1. по време на активна атмосферна (мълние-
носна) дейност или когато има признаци за
настъпване на такава;
2. когато ВЛ или част от нея е успоредна или
се намира в близост до друга ВЛ за напрежение
над 1000 V.
Чл. 374. (1) Измерването на съпротивле-
нието на заземители се извършва от две лица
с трета квалификационна група при изключе-
но напрежение.
(2) Допуска се за повторни заземители измер-
ването да се извърши без изключване на напре-
жението с ползването на диелектрични ръкави-
ци, ако се налага отсъединяване на заземител.
(3) Забранява се измерването на съпротив-
ление на заземители по време на активна ат-
мосферна (мълниеносна) дейност или когато
има признаци за настъпване на такава.
Чл. 375. (1) Измерването на импеданса на
контура “фаза—неутрален/защитен проводник”
се извършва без изключване на напрежението от:
1. две лица с трета квалификационна група в
разпределителни уредби, при отваряне на клем-
ни кутии и когато се извършва на височина;
2. едно лице с трета квалификационна група
при всички останали случаи.
Раздел XVIII
Електрически изпитвателни станции и
лаборатории
Чл. 376. Изискванията по този раздел се от-
насят за изпитванията, извършвани в електри-
чески изпитвателни станции и лаборатории с
напрежение до и над 1000 V.
Чл. 377. По смисъла на този правилник:
1. изпитванията в електрическите изпитва-
телни станции и лаборатории включват про-
верки на качествата на електрическата изола-
ция в процеса на производството и при крайния
контрол на електротехническа и електронна
продукция, проверки на качествата на транс-
форматорни масла, електрозащитни лични
предпазни средства и други, с изпитвателни
напрежения до и над 1000 V;