Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
чени за повече от 100 човека, с изключение 
на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за строежи с висо-
чина над 28 m – с изключение на подкласове 
Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за строежи от 
всички класове на функционална пожарна 
опасност с атриуми;
2. със специфичен звуков сигнал на всеки 
етаж – за строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5, с изключение на 
строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, обо-
рудвани с автоматични пожароизвестителни 
инсталации, за строежи от подкласове на 
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 
с височина над 50 m и за общежития с три 
и повече етажа.
(2) Системите за гласово уведомяване се 
проектират при спазване изискванията на 
БДС EN 60849 „Звукови системи за аварийни 
ситуации“.
(3) Системите със специфичен звуков сигнал 
се проектират при спазване изискванията на:
1. СД CEN 54-14 „Пожароизвестителни 
системи. Част 14: Указания за планиране, 
проектиране, инсталиране, въвеждане в екс-
плоатация, използване и поддържане“ – за 
строежи, за които съгласно чл. 3, ал. 1 се 
изисква проектиране на пожароизвестителни 
системи;
2. БДС EN 60849 „Звукови системи за 
аварийни ситуации“ – за строежите извън 
тези по т. 1.“
§ 55. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „Ф5А и 
Ф5Б“ се добавя „на складове за течно и газо-
образно гориво“ и се поставя запетая;
б) точка 3 се изменя така:
„3. под учебни кабинети, занимални, спал-
ни, физкултурни салони и други подобни по-
мещения в сгради от подкласове Ф1.1 и Ф4.1.“
2. В ал. 2 думите „Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3“ се 
заменят с „Ф1.1 и Ф1.2“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 56. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. За строежи от класове на функци-
онална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназ-
начени за повече от 400 човека, както и за 
строежи от клас Ф5, предназначени за повече 
от 200 човека, се определя изчислителното 
време за евакуация в зависимост от плътността 
на човешкия поток и:
1. дължината на евакуационния път и 
скоростта на движение – за помещения, пред-
назначени за не повече от 50 човека;
2. специфичната пропускателна способ-
ност на участъците от евакуационния път и 
евакуационния капацитет на изходите – за 
помещения, предназначени за повече от 50 
човека.“
§ 57. В чл. 59 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Продължителността на 
евакуацията“ се заменят с „Изчислителното 
време за евакуация“.
2. В ал. 3 след думите „твърди горими 
материали“ се добавя „и негорими вещества, 
опаковани в горим амбалаж“.
§ 58. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Допустимото време за евакуация от 
строежи с височина до 28 m от класове на 
функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, 
както и от строежи от категории по пожарна 
опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече 
етажа, се определя, както следва:
1. за строежи от І и ІІ степен на огнеус-
тойчивост – 6 min;
2. за строежи от ІІІ степен на огнеустой-
чивост – 3 min;
3. за строежи от IV и V степен на огне-
устойчивост или от метални незащитени 
конструкции – 1 min.
(2) Допустимото време за евакуация от 
строежи от категории по пожарна опасност 
Ф5Г и Ф5Д, проектирани от І или ІІ степен 
на огнеустойчивост, не се нормира.
(3) Допустимото време за евакуация от 
строежи от категории по пожарна опасност 
Ф5Г и Ф5Д, проектирани от ІІІ, ІV или V 
степен на огнеустойчивост или от метални 
незащитени конструкции, е не повече от 1 min.
(4) Допустимото време за евакуация от 
строежи с височина над 28 m се нормира 
до краен евакуационен изход или до вход в 
евакуационна стълбищна клетка по чл. 319 и 
не трябва да превишава 1,5 min.“
2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:
„(5) Допустимото време за евакуация от 
етажерки в производствени помещения до вход 
в евакуационно стълбище, в защитена зона 
или до краен евакуационен изход не трябва 
да превишава:“.
§ 59. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Допустимото време за евакуация от 
помещения от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече 
от 100 човека, както и от строежи, в които 
е предвидено най-малко едно такова поме-
щение, не трябва да превишава стойностите, 
определени в табл. 10.
(2) Допустимото време за евакуация от 
помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 
пъти, при условие че са предвидени автома-
тична ПГИ и система с гласово уведомяване 
по чл. 56.“
2. Таблица 10 се изменя така: