Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 95

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  95  
Раздел ХІV
Складове за ЛЗТ и ГТ от ІІ категория от под-
клас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Чл. 538. (1) Минималните разстояния от 
резервоари, наливно-изливни устройства, хра-
нилища, открити площадки и навеси за ЛЗТ и 
ГТ от II категория до съседни сгради и съоръ-
жения се определят по табл. 52.
(2) При определяне на разстоянията от на-
ливно-изливни устройства до съседни сгради и 
съоръжения по табл. 52 се изчислява общата 
вместимост на автомобилните или железопът-
ните цистерни, които могат едновременно да 
се обработват и да чакат за обработка.
(3) При определяне на разстоянията от 
хранилища, открити площадки и навеси до 
съседни сгради и съоръжения по табл. 52 се 
изчислява общата вместимост на съдовете, 
които се съхраняват в тях.
(4) Разстоянията от сгради и съоръжения в 
района на складове за ЛЗТ и ГТ от II категория 
до сгради и съоръжения на съседни обекти се 
определят по табл. 39. За помпени станции и 
разливни помещения разстоянията по табл. 39 
се увеличават с 50 %.
(5) За ГТ с пламна температура над 120 °С 
се допуска разстоянията по табл. 52 да се на-
малят с 25 %.
Чл. 539. Минималните разстояния от пом-
пени станции и разливни помещения за ЛЗТ и 
ГТ на складове от II категория до пътища се 
определят по табл. 53.
Чл. 540. (1) Разрешава се съхраняване на 
ЛЗТ и ГТ в помещения на сгради от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1 от I 
и II степен на огнеустойчивост.
(2) Количеството на съхраняваните течности 
в помещенията по ал. 1 се определя по табл. 54.
Таблица 52
№ 
по
ред
Съседни сгради и  
съоръжения
Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вмести-
мост на единичните резервоари (общата вместимост на автомобилните и железопътните цистерни по 
чл. 542, ал. 2 и на съдовете по чл. 542, ал. 3) в m3, в които се съхраняват:
ЛЗТ
ГТ
от 
1001 
до 
2000
от 
501 
до 
1000
от 
201 
до 
500
от 
101 
до 
200
от 51 
до 
100
до 50
от 
10001 
до 
15000
от 
5001 
до 
10000
от 
2001 
до 
5000
от 
1001 
до 
2000
от 501 
до 1000
от 201 
до 500
от 101 
до 200
от 51 
до 100
до 
50
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1.
Сгради и съоръжения от 
категория 
по 
пожарна 
опасност Ф5Г (с употреба 
на открит огън)
40
35
30
25
20
15
50
40
35
30
25
20
15
12
10
2.
Други сгради и съоръже-
ния на територията на 
склада
30
25
20
15
12
10
40
30
25
20
18
15
12
10
8
3.
Границите 
на 
открити 
складове за  горими мате-
риали (памук, лен, коноп, 
сено, слама, хартия и др.)
60
50
45
40
38
35
70
60
55
50
45
40
38
35
30
4.
Границите 
на 
открити 
складове за:
5.
а) бичен дървен мате­
риал, дървен и пластма-
сов амблаж и др.)
50
40
35
30
28
25
60
55
50
45
40
35
30
25
20
6.
б) каменни и дървени въ-
глища, кокс, трупи и др.
30
25
20
15
12
10
40
30
25
20
18
15
12
10
8
7.
Открити площадки за га-
риране на автомобили  
40
35
30
25
20
15
50
40
35
30
25
20
15
12
10
8.
Границите 
на 
горски 
местности 
и 
посевни 
участъци
45
40
35
30
25
20
50
40
35
30
25
20
20
20
20
9.
Помпени станции, под-
стъпи и площадки за зас-
мукване на вода от водо-
емите за пожарогасене
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10. Въздушни електропрово-
ди
най-малко 1,5 пъти височината на стълба
11. Оста на  железопътни ли-
нии  за редовно движение
40
38
36
34
32
30
30
28
26
25
24
23
22
21
20
12. Оста 
на 
маневрени, 
вътрешнообектови желе-
зопътни линии и таки-
ва, обслужващи съседни 
обекти
30
28
26
24
22
20
20
20
20
19
18
17
16
15
15