Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
променените потоци на мощност в преносната 
мрежа, причинени от изключването на единич-
ния елемент.
27. „Критерий за сигурност „n – 2“ е правило, 
в съответствие с което при изключване на два 
елемента на електроенергийната система вслед-
ствие на повреда елементите, оставащи в работа, 
трябва да бъдат в състояние да пренесат проме-
нените потоци на мощност в преносната мрежа, 
причинени от изключването на двата елемента.
28. „Мъртва зона“ на турбинен регулатор 
е умишлено настроен диапазон на честотата, 
в който турбинният регулатор не реагира при 
отклонения на честотата от плановата (настро-
ената) стойност за разлика от „зона на нечувст-
вителност“, която се определя от техническата 
несъвършеност на регулатора.
29. „Надеждност“ е обща техническа характе-
ристика на електроенергийната система, която 
показва възможността да бъде доставяна елек-
трическа енергия на клиентите при установените 
стандарти и в необходимите количества.
30. „Напрежение с обратна последователност“ 
е една от трите симетрични съставящи на напре-
жението, която съществува само в несиметрична 
трифазна система от синусоидални напрежения 
и се определя чрез следния комплексен мате-
матически израз: U2 = 1/3 (UL1 + a2UL2 + аUL3),
където:
а е оператор за завъртане на 120 градуса;
UL1, UL2 и UL3 са комплексни изражения на 
трите фазни напрежения.
31. „Несиметричност на напреженията“ за 
трифазна система е нееднаквост по модул 
и/или изместване между векторите на три-
те фазни напрежения на ъгъл, различен от  
± 120 електрически градуса.
32. „Номинална мощност“ е мощността, по-
сочена в техническия паспорт на електрическата 
машина/производствения агрегат. Ако номи-
налната мощност не може да бъде определена 
ясно по документ, стойността на мощността, 
която може да бъде постигната при нормални 
експлоатационни условия, трябва да бъде оп-
ределена като номинална за тази електрическа 
машина/производствен агрегат. При агрегатите 
за комбинирано топлопроизводство и електро-
производство понятието номинална се отнася 
за електрическата мощност.
33. „Нормално състояние на ЕЕС“: Няма 
заплаха за работата на обединената ЕЕС. По-
треблението и производството са балансирани и 
са изпълнени изискванията към спомагателните 
услуги. Честотата, напрежението и потоците ак-
тивна мощност са в рамките на предварително 
зададените и разрешени граници. Резервите са 
достатъчни, за да покрият разчетни смущения.
34. „Оператор на електрическа централа“ е 
физическо лице, което осъществява дейности по 
оперативното управление на централата.
35. „Островен режим (изолирана работа)“ се 
реализира от производствените агрегати при 
разделяне на електроенергийната система на 
несинхронно работещи части. Производствените 
агрегати трябва да могат стабилно да захранват 
продължително време товарите (включително 
собствените си нужди), да регулират честотата 
и напрежението в частта от електроенергийната 
система, в която работят, в резултат от авария 
или при ремонтни схеми.
36. „Отговорник по безопасността“ е длъж-
ностно лице, отговорно за координирането и 
прилагането на мерки по безопасност, когато 
се извършват работи, изискващи обезопасяване 
на електрическите съоръжения.
37. „Отпадане, отказ, изключване, повреда“ 
са синоними на неумишлено преминаване на 
мрежови елемент или производствена единица 
от състояние работа или готовност в състояние 
повреда/престой в резултат от смущение или 
авария.
38. „План за възстановяване“ е съвкупност 
от технически и организационни мерки за въз-
становяване на нормалната работа на електро-
енергийната система след частично или пълно 
разпадане.
39. „Предаване на информация в реално 
време“ е предаване на телеметрични данни, 
спонтанно при промяна или циклично, като 
цикълът за предаване не надвишава 10 секунди.
40. „Предаварийно състояние на ЕЕС“: Съ-
ществува заплаха за работата на обединената 
ЕЕС. Параметрите на ЕЕС са в рамките на 
допустимите отклонения. При възникване на 
смущение в ЕЕС възвръщането към нормално 
състояние (зададените стойности на наблюдава-
ните параметри) е затруднено.
41. „Привидна мощност“ е геометричната 
сума на активната и реактивната мощност, която 
е определяща при оразмеряване, например на 
електрически инсталации.
42. „Принцип на далечно резервиране“ на 
релейните защити на даден обект е наличието 
на релейна защита, разположена на съседен 
обект, която действа с нарочно закъснение при 
същите видове повреди.
43. „Принцип на пълно близко резервиране“ 
на релейните защити на даден обект е наличи-
ето на повече от един начин (или средство) за 
изпълнение на изисквана функция.
44. „Производствена единица, агрегат“ е всяка 
производствена мощност, която може да бъде 
разграничена по определен критерий (генераторен 
блок в КЕЦ, ТЕЦ с общ колектор, ГПЕЦ, ВЕЦ, 
ВяЕЦ, ФЕЦ и др.).
45. „Първично регулиране на честотата“ 
(първично регулиране) е автоматична децентра-
лизирана функция на турбинните регулатори на 
синхронизираните към електроенергийната сис-
тема производствени агрегати, която поддържа 
баланса между производството и потреблението, 
като променя изходящата мощност на генерато-
рите в зависимост от отклоненията на честотата.
46. „Работен диапазон“ е интервалът между 
трайно допустимите минимална и максимална 
мощност на даден мрежови елемент или произ-
водствен агрегат.
47. „Разпадане (Blackout) на ЕЕС“: Харак-
теризира се със значителна или пълна липса 
на напрежение в електропреносната система, с 
разпространение на смущенията и авариите към 
съседните паралелно работещи електроенергийни 
системи и задействане на плановете за възста-
новяване на отделните оператори на контролни