Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
3. най-малко 3 пити за Даданблатов или 4
пити за многокорпусен кошер със светла до
тъмнокафява вощина, с най-малко 20 dm2 пило,
от което 50 % запечатано;
4. количество на меда на питите в рояците не
по-малко от 2 kg.
(2) Произведените изкуствени голи рояци
(пчелопакети) трябва да са със:
1. млада племенна плодна майка, която да е
белязана със съответния за годината цвят;
2. най-малко 1,5 kg пчели, от които 50 % да
са млади;
3. не по-малко от 800 g храна.”
§ 3. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Създава се нова т.5 :
“5. определя и актуализира  капацитета за
съответния вид производство;”.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 4. В чл.22, ал.1 запетаята и думите “които
през последните две години са били” се зали-
чават.
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 9:
 “9. “Гол рояк (пчелопакет)” е част от пчел-
но семейство, състоящо се от пчели-работнич-
ки и една племенна плодна майка в клетка,
поместени в транспортна опаковка без пити.”
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обна-
родването є в “Държавен вестник”.
Министър: Н. Кабил
10887
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № 16-116
от 8 февруари 2008 г.…
за техническа експлоатация на енергообза-
веждането
Ч А С Т   П Ъ Р В А
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Чл. 1. С тази наредба се регламентират пра-
вилата за поддържане в техническа изправност
и правилата за безопасна експлоатация на елек-
трическите уредби и съоръжения на потребите-
лите на електрическа енергия, наричани по-на-
татък “потребители”.
Чл. 2. Наредбата се прилага за електричес-
ки уредби и мрежи с напрежение до 220 kV, ос-
ветителни уредби, кондензаторни уредби, аку-
мулаторни уредби и други електрически съоръ-
жения, елементи на енергообзавеждането.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за електри-
ческите уредби, мрежи и съоръжения на енер-
гийни предприятия, които се експлоатират по
Наредба № 9 от 2004 г. за техническата екс-
плоатация на електрически централи и мрежи
(ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
Чл. 4. (1) С наредбата се определят същес-
твените изисквания и правила за провеждане
на нормална, икономична и безаварийна екс-
плоатация на енергообзавеждането на потре-
бителите.
(2) При провеждане на експлоатацията по
ал. 1 потребителите в качеството им на ползва-
тели на електропреносната или съответната
електроразпределителна мрежа освен изиск-
ванията по тази наредба се спазват и изисква-
нията на правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за
енергетиката (ЗЕ).
(3) В съответствие с изискванията на наред-
бата ръководителят на предприятието осигуря-
ва разработването на вътрешни експлоатаци-
онни инструкции с конкретни изисквания и
правила от съответните нормативни актове,
техническата документация на производители-
те и ги утвърждава.
Чл. 5. При провеждане на техническата екс-
плоатация по чл. 4 осигуряването на здравос-
ловни и безопасни условия на труд на персона-
ла, както и пожарната и аварийната безопас-
ност се уреждат с нормативните актове и вът-
решните инструкции, свързани с тях.
Чл. 6. Разпоредбите по наредбата са задъл-
жителни за персонала, който ръководи, конт-
ролира и провежда техническата експлоатация
на енергообзавеждането, както и за персонала
на външни фирми, извършващи работи във връз-
ка с нея.
Чл. 7. Персоналът по чл. 6 е длъжен да:
1. осигурява нормална, безаварийна и ико-
номична работа на енергообзавеждането;
2. спазва оперативно-диспечерската дис-
циплина;
3. изпълнява тази наредба, вътрешните инс-
трукции и другите нормативни актове, свърза-
ни с нея.
Чл. 8. (1) Техническата експлоатация на
енергообзавеждането се осъществява от персо-
нал, преминал специално обучение и проверка
на знанията за заеманата длъжност.
(2) В зависимост от обема и сложността на
работите по техническата експлоатация по ал. 1
ръководителят на предприятието създава спе-
циализирано енергийно звено с необходимия
персонал.