Държавен вестник, бр. 75, 2016 г., стр. 121

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  121  
(2) Всички действия, които се извършват 
от задължените по тази наредба лица, са за 
тяхна сметка. 
Чл. 4. Софтуерното приложение за на­
блюдение и изпращане на данни, което се 
инсталира в индустриалния компютър, се 
предоставя и е изключителна собственост 
на Агенция „Митници“.
Г л а в а  в т о р а
РЕД И Н АЧИН ЗА ПРЕД А ВА НЕ Н А
ДАННИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИКУНК
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. Задълженото лице трябва да осигури 
постоянна и надеждна интернет свързаност 
на индустриалния компютър и Агенция 
„Митници“ през Ethernet и/или GPRS, с оп­
тимална скорост в зависимост от обема на 
предаваните данни.
Чл. 6. Редът и начинът за изпращане на 
данните от средствата за измерване и контрол 
са съвкупност от последователно извършени 
действия на задълженото лице и митниче­
ските органи, както следва:
1. определяне разположението на точките 
за контрол, от които ще се предават данните;
2. изработване на технически проект за 
изграждане на Системата за контрол на из­
мервателните уреди (СКИУ);
3. предоставяне на проекта в компетент­
ното митническо учреждение (МУ);
4. съгласуване на проекта;
5. реализиране на проекта и конфигуриране 
на контролера;
6. предоставяне на софтуерно приложение 
по чл. 4 от Агенция „Митници“ на задъл­
женото лице;
7. инсталация и конфигуриране на софту­
ерно приложение по чл. 4, предоставено от 
Агенция „Митници“;
8. извършване на тестове за работоспо­
собност на системата от задълженото лице;
9. уведомяване на компетентното МУ за 
готовност за пускане в експлоатация;
10. извършване на проверка от митнически 
служители от компетентното МУ за съот­
ветствие между реализацията и проектната 
документация на инфраструктурата;
11. провеждане на тестове от страна 
на задълженото лице в реална ситуация в 
присъствие на митнически служители от 
компетентното МУ;
12. пускане в реална експлоатация на 
СКИУ. 
Раздел II
Изработване на технически проект за из­
граждане на СКИУ
Чл. 7. Задълженото лице изготвя техниче­
ски проект за изграждане на СКИУ съгласно 
чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. За 
всеки обект следва да бъде предвидено поне 
едно устройство ИКУНК. При голяма гео­
графска отдалеченост на точките за контрол в 
рамките на един обект или мрежа данните от 
тези точки могат да се предават еднопосочно 
до ИКУНК през специално конфигурирани 
за целта виртуални частни мрежи (VPN) и/
или през GPRS мрежи, които да осъществяват 
сигурна криптирана комуникация и инфор­
мацията да бъде защитена от възможност 
за манипулиране. Криптиращият ключ се 
създава от служител на Агенция „Митници“. 
Чл. 8. При технически обоснована от за­
дълженото лице необходимост компетентното 
МУ може да одобри използването в обекта на 
повече от едно устройство ИКУНК. За целите 
на чл. 42, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. 
лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 
и 3 ЗАДС, могат да използват едно устрой­
ство ИКУНК независимо от броя данъчно 
задължени лица само в случаите, когато едно 
средство за измерване и контрол се използва 
от няколко регистрирани по ЗАДС лица. 
Чл. 9. За нуждите на СКИУ задължените 
лица осигуряват за всеки обект самостоятелна 
преносна среда (индустриална мрежа), която 
е независима от тяхната система за упра­
вление на производствените процеси. При 
съществуваща изградена система за управле­
ние на производствените процеси, в която 
определените точки за контрол отговарят на 
изискванията, определени в тази наредба, се 
допуска данните от сензорите на средствата 
за измерване и контрол да бъдат пренасяни 
до ИКУНК по тази индустриална мрежа след 
одобрение от компетентното МУ. Необходимо 
условие за това изключение е индустриал­
ната мрежа да предоставя директен достъп 
до всички средства за измерване и контрол, 
конвертори и сумиращи устройства. 
Чл. 10. Проектната документация се из­
готвя в съответствие с документите по чл. 50, 
ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. Вложените 
в инфраструктурата компоненти следва да 
отговарят на изискванията, определени в 
глава четвърта. 
Раздел III
Предоставяне, съгласуване и реализиране 
на проекта 
Чл. 11. (1) Изготвеният проект се пре­
доставя на компетентното МУ. За всеки 
предвиден за използване в изграждането на 
СКИУ компонент (сензор, кабел, контролер, 
компютър, софтуер и т. н.) задълженото лице 
задължително предоставя на компетентното 
МУ техническа и инсталационна документа­
ция в PDF формат. За достоверен източник 
на документацията (издател) се счита само 
производителят на конкретния компонент.