Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 49

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
(2) Сумарният коефициент на полезно дейс-
твие (КПД) на прахоулавящата система отго-
варя на нормативните актове за опазване на
околната среда.
Чл. 501. За своевременното извозване на
шлака и праха при минимален специфичен раз-
ход на вода и електрическа енергия се изпол-
зва механизирана система за шлако- и прахо-
извозване.
Чл. 502. Каналите за хидравлично извозва-
не на шлака и пепелта се поддържат покрити на
нивото на пода на помещението и периодично
се възстановява облицовката им.
Чл. 503. Затворите на шлаковите бункери за
наблюдение на шлаковите шахти и изпускател-
ните ръкави се поддържат плътни.
Чл. 504. При експлоатация на прахошлако-
проводи за хидравлично прахоизвозване се оси-
гуряват възможности за завъртане на тръбите
според износването им, за изпускане на пулпа
от ниско разположените точки на изключени-
те шлакопроводи и за промиването им с чиста
вода преди изключването или преди включва-
нето им в действие.
Чл. 505. (1) Отлаганията по прахошлако-
проводите и тръбопроводите се почистват ме-
ханизирано посредством избистрена вода.
 (2) Периодично се проверяват взривните
клапани на бункерите и на циклоните-утаители
за пневматично прахоизвозване.
Чл. 506. Експлоатацията на прахошлакови-
те утайници—табани, се извършва съгласно ра-
ботния проект. При всеки потребител се разра-
ботва и изпълнява план за консервиране на
утайниците—табаните за прах.
Чл. 507. (1) На границите на табаните за прах
и шлака, на басейните и каналите за избистре-
на вода, както и на пътищата в зоните на систе-
мите за прахоизвозване се поставят предупре-
дителни и забраняващи знаци.
(2) Местата, където се изхвърлят пулп, сух
прах и шлака и където са разположени об-
служващи съоръжения—шахтни водоизлива-
ния, водоизпускания, водоприемници и др., да
са осветени.
Чл. 508. Състоянието на насипите на пра-
хошлаковите табани, на всички хидравлични съ-
оръжения на външното прахоизвозване, както
и нивото на водата в езерото на праховия табан
се контролират периодично.
Чл. 509. (1) Запълването на праховите та-
бани се контролира ежегодно, като се нивели-
рат повърхностите на прахошлаковите отла-
гания, които са разположени над нивото на
водата, и се измерва дълбочината на утайва-
щото езеро.
 (2) Избистрената вода от праховите табани
се отвежда във водоеми за общо ползване след
съгласуване с органите на Министерството на
околната среда и водите.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а
ТОПЛОСИЛОВИ ЕНЕРГИЙНИ УРЕДБИ
Раздел I
Парни и водогрейни котли
Чл. 510. Изискванията по тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на котел-
ни уредби с налягане до 4,0 МРa и температура
до 200 °С.
Чл. 511. При експлоатацията на котелни
уредби се спазват изискванията на тази наредба
и действащата нормативна уредба.
Чл. 512. Общият ред, последователността и
условията за изпълнение на основните техно-
логически операции, осигуряването на безава-
рийна и екологически безопасна експлоатация
на котелните уредби се определят с инструк-
циите по експлоатация, противоаварийните ин-
струкции и планове за евакуация и действие
при пожар, инструкциите на производителя и
тези правила.
Чл. 513. При техническата експлоатация на
котлоагрегатите се осигуряват:
 1. сигурността и безопасността в работата на
всички основни и спомагателни съоръжения;
 2. номиналните паропроизводителност и па-
раметри на парата и водата;
 3. икономичният и безшлаковият режим на
работа, определени на базата на режимни из-
питания, разработените на тази база режимни
карти и инструкции на производителя.
Чл. 514. Преди пускане в действие на котел
след ремонт или след продължителен престой,
преди да се затворят люковете и местата за
влизане:
1. се проверява вътрешността на котела за
наличие на хора, предмети, инструменти;
2. се демонтират заглушките по тръбопро-
водите към котела и балансите;
3. се проверява изправността на всички спо-
магателни съоръжения.
Чл. 515. (1) След затваряне на люковете и
местата за влизане:
1. се закриват всички наряди за работа;
2. се проверяват контролно-измервателната
апаратура, средствата за дистанционно управ-
ление и механизмите към тях, защитите и бло-
кировките и средствата за оперативна връзка;
3. котелът се запълва съгласно инструкции-
те с деаерирана вода.
(2) Котелът се пуска в действие под ръко-
водството на началника на смяната или на стар-
ши машиниста на котелния цех, а след ремонт—
под ръководството на енергетика.
Чл. 516. (1) Не се допуска при пълнене с вода
на неизстинал котел с естествена циркулация
температурата на питателната вода пред бара-
бана да се различава с повече от 40 °С от темпе-
ратурата на стените му.
(2) При по-голяма разлика в температурите
пълненето на котела с вода се забранява.