Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
Таблица 3
Минимални напречни сечения за защитни проводници
Напречно сечение
на тоководещия про­
водник, S, mm2
Минимално напречно сечение на съответния защитен проводник, mm2
Когато защитният проводник е от 
същия материал както тоководещия 
проводник
Когато защитният проводник не е 
от същия материал както тоководе­
щия проводник
S ≤ 16
S
(k1/k2) × S
16 < S ≤ 35
16 a)
(k1/k2) × 16
S > 35
S/2 а)
(k1/k2) × S/2
където:
k1 е стойността на k за тоководещ проводник съобразно материала на проводника и изолацията;
k2 – стойността на k за защитен проводник, избран по приложимата таблица.
а) За проводник PEN намаляване на напречното сечение се разрешава само в съответствие с
 правилата за оразмеряване на неутралния проводник.
3.1.2. Напречното сечение на защитните провод­
ници трябва да е най-малко равно на стойността, 
определена по следващата формула, която се 
прилага само за време на изключване, непреви­
шаващо 5 s:
S =
 
k
t
I 2
,
където:
S е напречното сечение на защитния провод­
ник, mm2;
I – стойността на тока при повреда (ефектив­
на стойност при променлив ток), който може да 
премине през защитното устройство при повреда 
с пренебрежимо малък импеданс, А;
t – времето за сработване на изключващото 
устройство, s;
k – коефициент, чиято стойност зависи от ма­
териала на защитния проводник, от изолацията и 
другите части, както и от началните и крайните 
температури.
Методът за изчисляване на коефициента k е 
даден в т. 5.
Когато при прилагането на формулата се по­
лучат нестандартни напречни сечения, се вземат 
проводници с най-близките по-големи стандартни 
напречни сечения.
3.1.3. Във всички случаи напречното сечение 
на всеки защитен проводник, който не е част 
от захранващия кабел или не е в обща обвивка 
с тоководещите проводници, трябва да е не по-
малко от:
а) при осигурена механична защита – 2,5 mm2 
мед или 16 mm2 алуминий;
б) без осигурена механична защита – 4,0 mm2 
мед или 16 mm2 алуминий.
3.1.4. Когато защитният проводник е общ за 
две или повече вериги, неговото напречно сечение 
се определя, както следва:
 – чрез изчисление съгласно т. 3.1.2 за най-
неблагоприятния случай на предполагаем ток при 
дефект и време за задействане, които се срещат 
в тези вериги; или
 – се избира по табл. 3, за да съответства на 
най-голямото напречно сечение на тоководещ 
проводник във веригите.
3.2. Видове защитни проводници
3.2.1. За защитни проводници се използват:
а) проводници в многожилни кабели;
б) изолирани или неизолирани проводници, 
разположени в обща обвивка с тоководещите 
проводници;
в) закрепени изолирани или неизолирани 
проводници;
г) метални покрития, като например обвивки, 
екрани и брони на някои видове кабели, кон­
центрични проводници, метални канали според 
условията в т. 3.2.2, букви „а“ и „б“;
3.2.2. Когато уредбата съдържа оборудване, 
което има метални обвивки от вида на табла 
за ниско напрежение с прекъсвачи и релета 
или рамки на фабрично изработени възли или 
магистрални шинопроводи в метална обвивка, 
металните обвивки или фабрично изработените 
възли се използват като защитни проводници, ако 
отговарят едновременно на следните изисквания:
а) електрическата непрекъснатост да е защитена 
срещу механични, химични или електрохимични 
увреждания;
б) електрическата проводимост да е най-малко 
равна на тази, която произтича от прилагането 
на т. 3.1;
в) да позволяват присъединяване на други 
защитни проводници във всяка предварително 
определена точка на разклонение.
3.2.3. Не се разрешава използване като защитни 
проводници или защитни шини на:
 – метални водопроводни тръбопроводи;
 – тръбопроводи за леснозапалими газове или 
течности;
 – конструктивните части, подлагани на меха­
нични усилия при нормална работа; гъвкави или 
еластични метални тръбопроводи, ако не са раз­
работени за използване като защитни проводници;
 – гъвкави метални части; носещи проводници;
 – кабелни носачи и кабелни етажерки.