Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 51

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
4. “Номинален външен диаметър” (DN) е
специфицираният външен диаметър на тръби-
те на газопроводите в милиметри, който е цяло
число.
5. “Минимална допустима якост” e стойност-
та на долната доверителна граница, закръглена
до най-близкото по-малко стандартно число от
редовете R10 или R20 съгласно БДС 2805.
6. “Долна доверителна граница” е величина,
характеризираща материала, която представ-
лява 97,5-процентната долна доверителна гра-
ница на предвижданата продължителна хидро-
статична якост във водна среда при 20 °С за 50
години продължителност на експлоатация.
7. “Стандартно отношение на размерите”
(SDR) е величина, определена от геометричните
размери на тръбата, която представлява безди-
менсионно число и се изчислява по формулата:
SDR = DN/en.
8. “Максимално работно налягане” е макси-
малното ефективно налягане на газа в МРа,
което се допуска при продължителна експлоа-
тация.
9. “Работно налягане” е налягането, което
изпитва газопроводната мрежа при нормални
работни условия при липса на неизправност в
което и да е устройство или поток.
10. “Максимално инцидентно налягане” е
максималното налягане, което може да възник-
не в газопроводната мрежа за кратко време, огра-
ничено от предпазната и защитната арматура.
11. “Временно работно налягане” е наляга-
нето, при което газопроводната мрежа може да
работи временно до задействане на предпазна-
та и защитната арматура.
12. “Проектно налягане” е налягането, при
което са направени проектните изчисления.
13. “Налягане при изпитване на якост” е
налягането, прилагано спрямо преносната и
разпределителната мрежа и прилежащите им
съоръжения при изпитване на механичната им
якост.
14. “Изпитвателно налягане” е налягането,
на което се подлагат преносната и разпредели-
телната мрежа и прилежащите им съоръжения
за гарантиране на безопасната им работа.
15. “Налягане при комбинирано изпитване”
е налягането, прилагано спрямо преносната и
разпределителната мрежа и прилежащите им
съоръжения при изпитване на механична якост
и плътност.
16. “Изпитване на якост” е специфична про-
цедура за проверка на механичната якост на
преносната и разпределителната мрежа.
17. “Изпитване на плътност” е специфична
процедура за проверка на спазването на изиск-
ванията за плътност на преносната и разпреде-
лителната мрежа за гарантиране на безопасна-
та им работа.
18. “Техническо обслужване” (поддръжка) е
съчетаването на всички технически и свърза-
ните с тях административни дейности, с които
се осигурява нормалното функциониране на
преносната и разпределителната мрежа и газо-
вите инсталации.
19. “Оператор” на преносна и/или разпреде-
лителна мрежа е енергийно предприятие, кое-
то изгражда, експлоатира, разширява и поддър-
жа технически преносната и/или разпредели-
телната мрежа.
20. “Газови уреди” са уредите, предназначе-
ни за готвене, отопление, охлаждане, производ-
ство на топла вода, осветление, пране и за други
нужди, които съгласно начина на отвеждане на
димните газове и захранването с въздух за горе-
не се класифицират като:
20.1. тип “А”—газови уреди без инсталация
за отвеждане на димните газове, при които
въздухът за горене се засмуква от помещението
(например газови огнища, готварски газови
уреди, лабораторни горелки, вградени газови
пекарни):
а) А1—газови уреди без вентилатори;
б) А2—газови уреди с вентилатор след го-
релката (топлообменника);
в) А3—газови уреди с вентилатор пред го-
релката;
20.2. тип “В”—газови уреди с инсталация за
отвеждане на димните газове, засмукващи  въз-
духа за горене от работното помещение:
а) тип “В1”—газови горивни инсталации със
защита при липса на тяга:
аа) В11—газова горивна инсталация без вен-
тилатор;
бб) В13—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
вв) допълнителен индекс BS за газови го-
ривни инсталации със съоръжение за контрол
на димните газове;
б) тип “В2”—газови горивни инсталации без
защита при липса на тяга:
аа) В22—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлообменника;
бб) В23—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
в) тип “В3”—газови горивни инсталации без
защита при липса на тяга, при която всички
детайли по пътя на димните газове, намиращи
се при свръхналягане, се обтичат от въздух за
горене:
аа) В32—газова горивна инсталация с венти-
латор след топлообменника;
бб) В33—газова горивна инсталация с венти-
латор пред горелката;
20.3. тип “С”—газови горивни инсталации
за отвеждане на димните газове, засмукващи
въздух за горене чрез затворена система отвън
(газовите горивни инсталации, незасмукващи
въздух от работното помещение):