Държавен вестник, бр. 103, 2020 г., стр. 47

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
ж) допустими отклонения;
з) използваните документи за удостоверя-
ване на проверката.
(3) След извършване на проверките по ал. 1 
и 2 предпазните клапани трябва да се защитят 
срещу самоволно изменение на настройката им 
и да се пломбират. Лицето, което е извършило 
проверката, трябва да състави и да предаде на 
ползвателя протокол за извършената проверка, 
който трябва да съдържа: 
1. наименованието и адреса на управление 
на лицето, извършило проверката;
2. датата, на която е извършена проверката;
3. идентификационния номер на предпаз-
ния клапан;
4. налягането, при което е отворил и за-
творил предпазния клапан.“
§ 40. В чл. 131 ал. 2 се отменя.
§ 41. В чл. 132, ал. 1 думите „трябва да 
са преминали“ се заменят с „подлежат на“.
§ 42. В чл. 134 след думата „заземителните“ 
се добавя „и мълниезащитните“. 
§ 43. В чл. 136, т. 8 след думата „перио-
дичната“ се добавя „ежегодна“.
§ 44. В чл. 137 се правят следните допъл-
нения:
1. В т. 2 след думата „съоръжения“ се до-
бавя „с повишена опасност“. 
2. В т. 4 след думата „газове“ се добавя „на 
съоръженията с повишена опасност“. 
§ 45. В чл. 141, ал. 1 т. 2 се отменя. 
§ 46. В чл. 142 се правят следните изме-
нения: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пълненето на бутилки в пунктовете 
за пълнене на бутилки се извършва по пис-
мена инструкция на оператора, изготвена 
в съответствие с процедурите, разписани в 
БДС ЕN 1439 и БДС ЕN 1440+А2. Операто-
рът осигурява безопасността при пълнене, 
временно съхраняване, свързано с превоза, 
изпразване и презареждане на транспорти-
руемото оборудване под налягане.“
2. Алинеи 2 – 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите „трябва да са преминали 
метрологична проверка“ се заменят с „под-
лежат на метрологичен контрол“.
§ 47. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. Мястото за установяване на ав-
тоцистерната за зареждане на стационарно 
монтираните метални съдове за съхранение 
на втечнени въглеводородни газове на газо- 
снабдителните станции и автомобилните 
газоснабдителни станции трябва да е ясно 
означено и да има заземително устройство. 
Не се допуска автоцистерните да пребивават 
на територията на автомобилните газоснабди-
телни станции и газоснабдителните станции 
извън времето за зареждане на съдовете.“
§ 48. В чл. 163 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подаване на газ след монтаж, ремонт 
или преустройство на газово съоръжение, га-
зова инсталация, газопровод, горивна уредба 
и бутилкова инсталация;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. отстраняване на неизпарили се остатъци 
или отстраняване на газа от газови съоръже-
ния и инсталации;“.
2. В ал. 2 след думата „инсталации“ се 
добавя „или от лицето по чл. 114, ал. 3, осъ-
ществяващо поддържането, ремонтирането 
или преустройването на газовите съоръжения 
и инсталации“.
§ 49. В чл. 164 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В основния текст след думата „предприя-
тието“ се добавя „или лицето по чл. 114, ал. 3“.
2. В т. 4 думите „газов уред“ се заменят с 
„газови съоръжения и инсталации“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. пълнене или изпразване на препълнени 
бутилки в газоснабдителните станции и в 
пунктовете за пълнене на бутилки.“
§ 50. В чл. 165, ал. 1 след думата „пред-
приятията“ се добавя „или лицата по чл. 114, 
ал. 3“.
§ 51. В чл. 166, ал. 2, т. 7 думите „рес-
торанти и столове“ и запетаята пред тях се 
заличават.
§ 52. Член 180 се изменя така:
„Чл. 180. При извършване на ремонтни 
работи газовите съоръжения и инсталации се 
изключват чрез монтиране на глухи фланци 
и се продухват с инертен газ до пълното от-
страняване на втечнения въглеводороден газ.“
§ 53. В чл. 182 ал. 5 се изменя така:
„(5) Изкопни работи около стационарно 
монтирани подземни съдове за съхранение на 
втечнени въглеводородни газове се извършват 
само след отстраняване на втечнения въгле-
водороден газ от тях и дегазирането им.“
§ 54. В чл. 183, ал. 1 думата „отложения“ 
се заменя с „отлагания“.
§ 55. В чл. 186 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Газовите съоръжения и инсталации се 
изграждат по инвестиционни проекти във фаза 
технически и/или работен проект, заверени 
от органите за технически надзор. Обхватът 
и съдържанието на инвестиционните проекти 
трябва да съответстват на Наредба № 4 от 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвес-
тиционните проекти, издадена от министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
(ДВ, бр. 51 от 2001 г.). На заверяване подлежат