Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 160

СТР.  160	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
защита; качеството на електрическата енергия; 
управлението на модулите;
3. операторът на електропреносната мрежа 
специфицира изискванията към отдалечените 
преобразувателни подстанции за постоянен 
ток на високо напрежение по отношение на: 
стабилност на честотата; реактивната мощност 
и напрежението; качеството на електрическата 
енергия;
4. операторът на електропреносната мрежа 
специфицира изискванията към системите 
за постоянен ток на високо напрежение и 
модулите от вида „електроенергиен парк“, 
присъединени чрез връзка за постоянен ток 
на високо напрежение, по отношение на 
обмена на информация и възможностите за 
дистанционно управление.“
6. Алинея 6 се заличава.
§ 23. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Операторът на електропренос­
ната мрежа определя основни изисквания 
към модули за производство на електрическа 
енергия от тип A, с максимална мощност в 
диапазона 0,8 kW÷1 MW, присъединени към 
мрежи средно и ниско напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може 
да остава свързан към електрическата мрежа 
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон 
на честотата
Минимален период 
на експлоатация
47.5 Hz ÷ 48.5 Hz
30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz
30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz
Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz
30 минути
(3) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електрическата мрежа и 
да работи при скорости на изменение на чес­
тотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При повишаване на честотата генери­
ращият модул трябва да се изключва автома­
тично от електрическата мрежа при стойност 
50,3 Hz, с времезакъснение 2,0 s.
(5) При понижаване на честотата допус­
тимото намаляване на способността за гене­
риране на максимална активна мощност от 
генериращия модул е, както следва:
Честота
Допустимо намаляване на мак­
сималната активна мощност
49.0 Hz
0 %
48.5 Hz
6 %
48.0 Hz
9 %
47.5 Hz
12 %
“
§ 24. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Операторът на електропренос­
ната мрежа определя основни изисквания 
към модули за производство на електрическа 
енергия от тип B, с максимална мощност в 
диапазона 1 MW÷5 MW, присъединени към 
мрежи средно напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може 
да остава свързан към електрическата мрежа 
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон 
на честотата
Минимален период 
на експлоатация
47.5 Hz ÷ 48.5 Hz
30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz
30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz
Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz
30 минути
(3) Генериращият модул трябва да може да 
остава свързан към електрическата мрежа и 
да работи при скорости на изменение на чес­
тотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
способността при повишаване на честотата, 
генериращият модул да осигури намаляване 
на заданието по активна мощност по статична 
характеристика до минималната си мощност 
на стабилна експлоатация, с честотен праг 
50,3 Hz и статизъм в диапазона 2 – 12 %.
(5) При понижаване на честотата допус­
тимото намаляване на способността за гене­
риране на максимална активна мощност от 
генериращия модул е, както следва:
Честота
Допустимо намаляване на мак­
сималната активна мощност
49.0 Hz
0 %
48.5 Hz
6 %
48.0 Hz
9 %
47.5 Hz
12 %
(6) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа може да специфицира 
изискване генериращият модул да бъде оборуд­
ван с интерфейс за дистанционно намаляване 
на генерираната активна мощност от оператора 
на електроразпределителната мрежа.
(7) Генериращият модул трябва да може 
да остава свързан към електрическата мре­
жа и да продължава да работи стабилно при 
кратковременни понижени стойности на 
линейните напрежения в точката на присъ­
единяване, следствие от повреди, съгласно 
характеристиката на остатъчното напрежение 
във функция от времето – преди, по време и 
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди
Синхронни модули
Линейно напрежение
Време – преди, по време 
и след повредата
U ≥ 0.05 о.е.
t ≤ 0.15 s
U ≥ 0.7 о.е.
t ≤ 0.45 s
U ≥ 0.8 о.е.
t ≤ 0.7 s
U ≥ 0.85 о.е.
t ≤ 1.5 s