Държавен вестник, бр. 35, 2015 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  35
Чл. 47. (1) Сертификатът за енергийни 
характеристики на сграда в експлоатация е 
със срок на валидност до 10 години.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 соб-
ственикът на сградата е длъжен да придобие 
по реда на този закон актуален сертификат 
за енергийни характеристики на сградата.
(3) Срокът на валидност по ал. 1 започва 
да тече от датата на издаване на сертификата, 
а в случаите по чл. 24, т. 18 и 19 от Закона 
за местните данъци и такси – от началото 
на годината, следваща годината на издаване 
на сертификата.
Чл. 48. Условията и редът за извършване 
на обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, на части от сгради, 
както и условията и редът за изготвяне на 
оценка на енергийните спестявания се опре-
делят с наредба, издадена от министъра на 
енергетиката и министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Раздел IІІ
Проверка за енергийна ефективност на отоп-
лителни инсталации с водогрейни котли и 
климатични инсталации в сгради
Чл. 49. Проверката за енергийна ефектив-
ност на отоплителни инсталации с водогрейни 
котли и климатични инсталации в сгради има 
за цел установяване нивото на ефективност 
при тяхната експлоатация и идентифициране 
на мерки за нейното повишаване.
Чл. 50. (1) На проверка по реда на този 
закон подлежат отоплителни инсталации с 
водогрейни котли в сгради с полезна номи-
нална мощност за отопление на помещения 
над 20 kW.
(2) В зависимост от инсталираната мощ-
ност и вида на използваната енергия отоп-
лителните инсталации с водогрейни котли 
подлежат на задължителна периодична про-
верка за енергийна ефективност веднъж на: 
1. всеки 8 години – за отоплителни инста-
лации с водогрейни котли на течно или твърдо 
гориво с единична номинална мощност от 
20 до 50 kW включително и на природен газ 
с единична номинална мощност над 100 kW 
включително; 
2. всеки 4 години – за отоплителни ин-
сталации с водогрейни котли на течно или 
твърдо гориво с единична номинална мощ-
ност от 50 до 100 kW включително; 
3. всеки три години – за отоплителни 
инсталации с водогрейни котли на течно 
или твърдо гориво с единична номинална 
мощност над 100 kW включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на: 
1. състоянието и функционирането на 
достъпните части от отоплителните инстала-
ции на сградите, включително водогрейните 
котли, системите за управление на топлопо-
даването и циркулационните помпи; 
2. коефициента на полезно действие на 
водогрейните котли – само за водогрейни 
котли с единична номинална мощност над 
50 kW; 
3. оразмеряването на водогрейните котли 
в съответствие с нуждите от отопление на 
сградата.
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, 
ако в периода между две проверки не са из-
вършени промени в отоплителната система 
или в изискванията относно отоплението 
на сградата.
(5) Проверката на отоплителните инста-
лации с водогрейни котли се извършва през 
отоплителния период при работещи отопли-
телни инсталации с водогрейни котли.
(6) Първата проверка на инсталирани 
водогрейни котли в нови сгради се извърш-
ва в обхвата на обследването за енергийна 
ефективност на сградата след въвеждането 
є в експлоатация.
Чл. 51. (1) На проверка по реда на този 
закон подлежат климатичните инсталации в 
сгради с номинална електрическа мощност 
над 12 kW.
(2) Климатичните инсталации подлежат 
на задължителна периодична проверка за 
енергийна ефективност веднъж на всеки 
4 години, която включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на дос-
тъпните части от климатичната инсталация; 
2. коефициента на полезно действие на 
климатичната инсталация; 
3. оразмеряване на климатичната инстала-
ция в съответствие с нуждите от охлаждане 
на сградата.
(3) Оценката по ал. 2, т. 3 не се извършва, 
ако в периода между две проверки не са из-
вършени промени в инсталацията или не са 
променени изискванията към охлаждането 
на сградата, когато инсталацията работи в 
режим охлаждане.
Чл. 52. (1) Агенцията създава и поддържа 
база данни за състоянието на:
1. отоплителните инсталации с водогрейни 
котли по чл. 50, ал. 1;
2. климатичните инсталации по чл. 51, 
ал. 1.
(2) В срок 6 месеца от датата на въвеждане 
в експлоатация на съоръженията по ал. 1 
техните собственици подават в агенцията 
декларация по образец, утвърден от изпъл-
нителния директор на агенцията.
(3) Информацията по ал. 2 служи за създа-
ване и поддържане на базата данни по ал. 1.
Чл. 53. (1) За отоплителни инсталации 
с водогрейни котли със срок на експлоата-
ция над 15 години проверката за енергийна 
ефективност включва препоръки към соб-
ственика за подобряване на ефективността, 
подмяна на котлите, промени в отопли-