Държавен вестник, бр. 76, 2021 г., стр. 67

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
Глава 6.7 - Проектиране, конструкция, проверка и изпитване на преносими цистерни и многоелементни газови контейнери 
 
675 
 
6.7.2.9 Настройка на устройствата за понижаване на налягането 
 
6.7.2.9.1 
 Трябва да се отбележи, че устройствата за понижаване на налягането трябва да работят само в условия 
на прекомерно покачване на температурата, тъй като корпусът не трябва да бъде подлаган на 
неоправдани колебания в налягането по време на нормални условия на превоз (вижте 6.7.2.12.2). 
 
6.7.2.9.2 
Устройството за понижаване на налягането трябва да започне освобождаването при номинално налягане 
от пет шести от изпитвателното налягане за корпуси с изпитвателно налягане не повече от 4,5 бара и 
110% от две трети от изпитвателното налягане за корпуси с изпитвателно налягане, по-голямо от 4,5 бара. 
След освобождаване устройството трябва да се затваря при налягане, не по-ниско от 10% от налягането, 
при което започва освобождаването. Устройството трябва да остане затворено при всички по-ниски 
налягания. Това изискване не изключва използването на устройства за изпускане на вакуума или 
комбинация от устройства за понижаване на налягането и за изпускане на вакуума. 
 
6.7.2.10 
 Стопяеми елементи 
6.7.2.10.1 
 Стопяемите елементи трябва да работят при температура между 100°C и 149°C, при условие че 
налягането в корпуса при температурата на стопяване не надвишава изпитвателното налягане. Те се 
поставят в горната част на корпуса, като всмукателните им отвори са в пространството за пари, и когато 
се използват за целите на безопасността при превоз, те не трябва да бъдат защитени от външна 
топлина. При преносими цистерни с изпитвателно налягане, по-голямо от 2,65 бара, не трябва да се 
използват стопяеми елементи, освен ако това не е посочено в специална разпоредба TP36 в колона 14 
от списъка на опасните товари от глава 3.2. Стопяемите елементи, използвани в преносими цистерни, 
предназначени за превоз на вещества с повишена температура, се проектират така, че да работят при 
температура, по-висока от максималната температура по време на превоз, и отговарят на изискванията 
на компетентния орган или на упълномощен от него орган. 
 
6.7.2.11 
Чупливи дискове 
 
6.7.2.11.1 
С изключение на случаите, посочени в 6.7.2.8.3, чупливите дискове се разрушават при номинално 
налягане, равно на изпитвателното налягане за целия проектен температурен диапазон. Специално 
внимание трябва да се обърне на разпоредбите на 6.7.2.5.1 и 6.7.2.8.3, ако се използват чупливи дискове. 
 
6.7.2.11.2 
Чупливите дискове трябва да са подходящи за вакуумните налягания, които могат да се образуват в 
преносимата цистерна. 
 
6.7.2.12  
 Капацитет на устройствата за понижаване на налягането 
 
6.7.2.12.1 
Пружинното устройство за понижаване на налягането, изисквано съгласно 6.7.2.8.1, трябва да има 
минимална площ на напречното сечение, равна на отвор с диаметър 31,75 mm. Когато се използват 
устройства за изпускане на вакуума, площта на напречното сечение трябва да е не по-малка от 284 mm2. 
 
6.7.2.12.2 
Комбинираният капацитет за подаване на системата за понижаване на налягането (като се вземе предвид 
намаляването на дебита, когато преносимата цистерна е оборудвана с чупливи дискове, поставени преди 
пружинните устройства за понижаване на налягането, или когато пружинните устройства за понижаване на 
налягането са снабдени с устройство за предотвратяване преминаването на пламък) при условия на 
пълно поглъщане от огън на преносимата цистерна, трябва да бъде достатъчен, за да ограничи 
налягането в корпуса до 20% над налягането от началото до освобождаването на устройството за 
ограничаване на налягането. За постигане на предписания пълен капацитет за освобождаване могат да се 
използват аварийни устройства за понижаване на налягането.  Тези устройства могат да бъдат стопяеми, 
пружинни или с чупливи дискове, или комбинация от пружинни устройства и чупливи дискове. Общият 
изискван капацитет на устройствата за освобождаване може да се определи, като се използва формулата 
в 6.7.2.12.2.1 или таблицата в 6.7.2.12.2.3. 
 
6.7.2.12.2.1 За определяне на общия изискван капацитет на устройствата за освобождаване, който се счита за сбор от 
индивидуалните капацитети на всички участващи устройства, се използва следната формула: 
 
 
където: 
Q 
ൌ
минималната изисквана скорост на освобождаване в кубични метра въздух за секунда (m3/s) 
при стандартни условия:  1 bar и 0°C (273 K); 
F  ൌкоефициент със следната стойност:  
за неизолирани корпуси, F ൌ1 
за изолирани корпуси, F ൌU(649 – t)/13,6, но ви никакъв случай по-малко от 0,25 
където: 
U  ൌтоплопроводимост  на изолацията, в kW൉m-2൉K-1, при 38°C; 
t 
ൌдействителната температура на веществото по време на пълнене (в °C)  
(когато тази температура е неизвестна, t ൌ15°C); 
Може да бъде взета стойността на F, дадена по-горе за изолирани корпуси, при условие че изолацията е 
в съответствие с 6.7.2.12.2.4; 
Глава 6.7 - Проектиране, конструкция, проверка и изпитване на преносими цистерни и многоелементни газови контейнери 
676 
Област на 
експозиция 
(квадратни метри) 
Q 
(кубически метри въздух в 
секунда) 
Област на експозиция 
(квадратни метри) 
Q 
(кубически метри 
въздух в секунда) 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
12 
0,230 
 
0,320 
 
0,405 
 
0,487 
 
0,565 
 
0,641 
 
0,715 
 
0,788 
 
0,859 
 
0,998 
14 
 
16 
 
18 
 
20 
 
22,5 
 
25 
 
27,5 
 
30 
 
32,5 
 
35 
1,132 
1,263 
 
1,391 
 
1,517 
 
1,670 
 
1,821 
 
1,969 
 
2,115 
 
2,258 
 
2,400 
C 
 
 
 
A 
Z 
ൌ 
ൌ 
 
 
общата външна повърхност на корпуса в квадратни метри; 
коефициентът на свиваемост на газа в състояние на акумулиране (когато този коефициент е 
равно на 1,0); 
 
T 
ൌ 
 
абсолютна температура в градуси по Келвин (°C ൅ 273) над устройствата за понижаване на 
налягането в състояние на акумулиране; 
L 
ൌ 
латентната топлина на изпаряване на течността, в kJ/kg, в състояние на акумулиране;
M 
ൌ 
молекулната маса на изпуснатия газ;
C 
ൌ 
константа, която се получава от една от следните формули като функция на съотношението 
 
 
специфични топлини: 
Cp 
k ൌ 
v 
където: 
Cp ൌ специфична топлина при постоянно налягане; и 
Cv ൌ специфична топлина при постоянен обем. 
 
Когато k > 1: 
 
Когато k ൌ 1 или k е неизвестно: 
 
където e е математическата константа 2,7183. 
C може да се вземе и от следната таблица: 
k 
 
C 
k  
 
C
k  
 
C
1,00 
 
  0,607 
1,26 
 
  0,660
1,52 
 
  0,704
1,02 
 
   0,611
1,28 
 
  0,664
1,54 
 
  0,707
1,04 
 
  0,615 
1,30 
 
  0,667
1,56 
 
   0,71
1,06 
 
  0,620 
1,32 
 
  0,671
1,58 
 
   0,713
1,08 
 
  0,624 
1,34 
 
  0,674
1,60 
 
   0,716
1,10 
 
   0,628
1,36 
 
  0,678
1,62 
 
   0,719
1,12 
 
   0,633
1,38 
 
  0,681
1,64 
 
  0,722
1,14 
 
   0,637
1,40 
 
  0,685
1,66 
 
  0,725
1,16 
 
   0,641
1,42 
 
  0,688
1,68 
 
  0,728
1,18 
 
   0,645
1,44 
 
  0,691
1,70 
 
   0,731
1,20 
 
  0,649 
1,46 
 
  0,695
2,0 
 
1,22 
 
  0,652 
1,48 
 
  0,698
2,2 
 
   0,793
1,24 
 
  0,656 
1,50 
 
  0,701
6.7.2.12.2.2 
Като алтернатива на горепосочената формула, устройствата за освобождаване на корпусите, 
предназначени за превоз на течности, могат да бъдат оразмерени в съответствие с таблицата в 
6.7.2.12.2.3. Тази таблица приема стойност на изолацията F ൌ1 и трябва да бъде коригирана, когато 
корпусът е изолиран. Други стойности, използвани в тази таблица, са: 
M  = 86,7; 
 T = 394 K; 
 L = 334,94 kJ/kg;  C = 0,607; 
 Z = 1 
6.7.2.12.2.3 
Минимална изисквана скорост на освобождаване Q в кубически метра въздух за секунда при 1 бар и 0°C (273 К):