Държавен вестник, бр. 63, 2014 г., стр. 25

БРОЙ  63	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25  
II. Стойности по подразбиране за HHP и 
SPF (SPERnet) за термопомпите, използващи 
термична енергия
 
 
Среден климат
Източник 
на енергия 
на термо­
помпата
Източник на 
енергия и среда, 
в която се пода­
ва енергията
HHP
SPF
(SPERnet)
Аеротер­
мална енер­
гия
въздух – въздух
1770
1,2
въздух – вода
1640
1,2
въздух – въздух 
(обратима)
710
1,2
въздух – вода 
(обратима)
660
1,2
изходящ въз­
дух – въздух
660
1,2
изходящ въз­
дух – вода
660
1,2
Геотермал­
на енергия
земя – въздух
2070
1,4
земя – вода
2070
1,6
Хидротер­
мална то­
плина
вода – въздух
2070
1,4
вода – вода
2070
1,6
Приложение № 2
към чл. 17б
Фигура 1: Граници на системата за измерване 
на SPF и Qusable
Забележки:
1. На фигура 1 са използвани следните съ­
кращения: 
ES_fan/pump e eнергията, използвана за работата 
на циркулационния вентилатор и/или помпа за 
хладилния агент; 
EHW_hp е енергията, използвана за работата на 
самата термопомпа; 
Ebt_pump е енергията, използвана за работата 
на циркулационната помпа за средата, която 
поглъща енергията на околната среда (не се 
отнася за всички термопомпи); 
EHW_bu е енергията, използвана за работата 
на допълнителен подгревател (не се отнася за 
всички термопомпи); 
EB_fan/pump е енергията, използвана за работата 
на циркулационния вентилатор и/или помпа за 
средата, която осигурява крайната използваема 
топлина; 
QH_hp е топлина, осигурявана от източника на 
топлинна енергия чрез термопомпата; 
QW_hp е топлинна енергия от механичната енер­
гия, използвана за задвижване на термопомпата; 
QHW_hp е топлина, доставяна чрез допълни­
телния подгревател (не се отнася за всички 
термопомпи); 
E RES е възобновяемата аеротермална, геотер­
мална или хидротермална енергия (източника 
на топлина), оползотворена от термопомпата, 
определена въз основа на следната формула: 
ERES = Qusable – ES_fan/pump – EHW_hp = Qusable * (1 – 1/
SPF), където:
Qusable = QH_hp + QW_hp.
2. Електрическата енергия или разходът за 
гориво за работа на термопомпата и циркула­
ция на хладилния агент следва да бъдат взети 
предвид, така че определянето на SPF да бъде в 
съответствие със сезонния коефициент на пре­
образуване съгласно ЕN 14825:2012 или сезонния 
коефициент на първичната енергия съгласно 
ЕN 12309.
3. Предвид това, че допълнителният подгре­
вател излиза извън границите на системата, 
описана във фигура 1, стойностите за HHE за 
термопомпите, които използват въздух като 
източник на енергия, са коригирани така, че 
да отчитат съответно само полезната топлинна 
енергия, доставена само чрез термопомпата.“
Министър:
Драгомир Стойнев
4978
МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА 
между правителството на Република България 
и правителството на Алжирскатa демократич­
на и народна република за морско търговско 
корабоплаване
(Ратифицирана със закон, приет от 42-то На­
родно събрание на 17 юли 2013 г. – ДВ, бр. 67 
от 2013 г. В сила от 6 август 2014 г.)
Правителството на Република България и 
правителството на Алжирската демократична 
и народна република, наричани по-нататък 
„Договарящи се страни“,
като потвърждават стремежа си да развиват 
морското търговско корабоплаване между 
страните на основата на реципрочността и 
взаимните интереси,