Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 84

СТР.  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
крити и закрити складове за пълни бутилки 
до сгради, съоръжения и пътища се определят 
съгласно табл. 44.
Таблица 44
№
по 
ред
Капацитет на отделението
за пълни бутилки
Минимално раз-
стояние до сгради 
и съоръжения, m
1.
До 500 бутилки вкл.
10
2.
От 501 до 1500 вкл.
15
3.
Повече от 1500
20
4.
Независимо от капацитета на 
склада до:
 
а) жилищни сгради
50
б) сгради за масово събиране 
на хора
100
в) оста на железопътни линии 
за редовно движение
20
г) вътрешнозаводски железо-
пътни линии
5
д) автомобилни пътища от 
републиканската
пътна мрежа и улици
10
е) вътрешнозаводски пътища
2
(2) Разрешава се в станции, проектирани 
само за бутилки, да се съхраняват до 12 000 
бутилки. В случай че в сградата са предвидени 
други производства, се допуска съхраняване на 
не повече от 4000.
(3) Разрешава се под самостоятелни наве-
си с конструктивни елементи, изпълнени от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, да се съхраняват до 
250 бутилки. Навесите се отделят посредством 
ограда, изпълнена от строителни продукти с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2 (вкл. 
метална мрежа), с височина най-малко 1,6 m.
(4) Под навеси, изпълнени от строителни 
продукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2, и разположени до стени без отвори на 
сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост, 
се разрешава да се съхраняват до 80 бутилки, 
а до сгради от IV и V степен на огнеустойчи-
вост – до 12 бутилки в метални шкафове.
(5) Разрешава се в сгради с друго предназ-
начение да се съхраняват до 20 бутилки, при 
условие че помещението е отделено от съсед-
ните помещения посредством стени, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, с непосредствен изход 
навън и с остъклени площи най-малко 0,03 m2 
на 1 m3 от обема му.
(6) В производствени цехове от категория 
по пожарна опасност Ф5Д се разрешава съх-
раняване на групи по 12 бутилки. Разстоянието 
между групите е най-малко 24 m.
(7) Вътрешнозаводски железопътни клонове 
за пълнене на течен кислород в цистерни и за 
товарене на пълни бутилки се предвиждат в 
съответствие с т. 4 на табл. 44.
Чл. 473. (1) Разстоянието от мястото на 
въздуховземането за кислородни станции до 
ацетиленовите уредби или сгради, от които в 
атмосферата се отделя ацетилен, е най-малко 
300 m.
(2) Разрешава се от въздухоразделителните 
инсталации да се изхвърлят продукти в атмос-
ферата на разстояние най-малко 2 m над билото 
на покрива и 20 m от местата за засмукване 
на чист въздух.
Раздел ІХ
Промишлена канализационна система за хими-
чески замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1
Чл. 474. (1) За отвеждане на отпадъчните 
води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се проектират пре-
чиствателни или събирателни шахти.
(2) Шахти по ал. 1 не се проектират, кога-
то е предвидена промишлена канализационна 
система за отвеждане на отпадъчните води в 
съответните пречиствателни съоръжения.
Чл. 475. (1) Промишлената канализационна 
система за отвеждане на отпадъчни води, съ-
държащи ЛЗТ и ГТ, се предвижда на разстояние 
най-малко:
1. от проходими тунели – 3 m;
2. от външните стени на помещения в под-
земни етажи – 6 m;
3. от клоновете на битовата канализация за 
отпадни води – 3,5 m.
(2) Когато изискванията по ал. 1, т. 3 не 
могат да бъдат спазени, битовата канализация 
за отпадни води се проектира от стоманени 
тръби, които се заваряват помежду им.
Чл. 476. Не се допуска свързване на битовата 
канализация за отпадни води към промишлената 
канализационна система.
Чл. 477. Дъждовните води от площадките 
на технологичните инсталации, от обваловките 
на резервоарите, от наливно-изливните устрой-
ства и от други места, където водите могат да 
бъдат замърсени с ЛЗТ и ГТ, както и водите 
след измиване на площадките и канавките се 
отвеждат в промишлената канализационна 
система. На отвеждащите клонове за дъждовни 
води и за отвеждане на водните количества от 
обваловките се предвиждат спирателна арма-
тура и хидравличен затвор извън обваловката.
Чл. 478. (1) Промишлената канализационна 
система се проектира закрита, от строителни 
продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, 
така че да поема промишлените отпадъчни и 
дъждовни води, отвеждани в нея, и 50 % от 
водните количества за пожарогасене (в случай 
че това количество е по-голямо от изчислените 
количества дъждовна вода).
(2) Изчисленият разход на дъждовни води 
от обваловките на резервоарния парк или ко-
личеството вода за охлаждане на резервоарите 
при пожар се определя при регулиран отток