Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 61

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61  
най-отдалечената (критична) точка на кон-
струкции, изпълнени от строителни продукти 
с класове по реакция на огън B, C, D, Е и 
F, или до най-високо разположените и най-
отдалечените горими материали и изделия, 
машини и съоръжения. За радиус на действие 
на плътната част на водната струя се приема 
по-голямото от измерените разстояния, но не 
по-малко от 6 m.“
§ 154. В чл. 206 думите „приложение № 2“ 
се заменят с „приложение № 1“.
§ 155. Член 207 се изменя така:
„Чл. 207. (1) В сгради с три и повече ета-
жа и с височина до 28 m (с изключение на 
сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат 
сухотръбия с тръба с диаметър два цола, с 
изводи със спирателни кранове и съединители 
тип „щорц“, разположени в непосредствена 
близост до входа в евакуационните стълбища 
на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на 
спасителни екипи, в непосредствена близост 
до изхода от сградата се предвижда извод 
със спирателен кран и съединител „щорц“ 
за захранване с вода на сухотръбието от 
пожарен автомобил.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за 
сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват 
сградни водопроводни инсталации за пожа-
рогасене.“
§ 156. Член 208 се изменя така:
„Чл. 208. Спринклерните инсталации се 
проектират при спазване на изискванията на 
БДС ЕN 12845 „Стационарни пожарогасител-
ни инсталации. Автоматични спринклерни 
инсталации. Проектиране, монтиране и под-
държане“, като минималното налягане в хи-
дравлично най-неблагоприятно разположения 
спринклер (с изключение на вътрешностелаж-
ните спринклери) е не по-малко от 1,00 bar.“
§ 157. В чл. 209 думите „завеси с отворен 
спринклер“ се заменят с „водни завеси“.
§ 158. Член 210 се изменя така:
„Чл. 210. Водните завеси се проектират 
при спазване изискванията на СД CEN/TS 
14816 „Стационарни пожарогасителни инста-
лации. Инсталации за разпръскване на вода. 
Проектиране, монтиране и поддържане“, като 
минималната им интензивност е 1,00 l/s за 
линеен метър.“
§ 159. В чл. 211 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 211 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За подземни водопроводи се разрешава 
използването на тръби от строителни проду-
кти с клас по реакция на огън, различен от 
А1 и А2.“
§ 160. В чл. 214 се създава изречение второ: 
„Инсталациите за пожарогасене на резервоари 
с ЛЗТ и ГТ се проектират при спазване изис-
кванията на БДС EN 13565-2 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и 
поддържане“.“
§ 161. В чл. 215, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. огледалната повърхност на най-големия 
резервоар в товарната зона на танкерите;“.
§ 162. В чл. 216 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за горящ танкер – 0,5 l/s на всеки метър 
от дължината между перпендикулярите на 
разчетния танкер (дължина на товарната зона) 
от страната на претоварните съоръжения;“.
2. В ал. 2 думите „раздел ІІІ“ се заменят 
с „раздели ХІІ и ХVІІ“.
3. В ал. 5 запетаята след думата „охлаж-
дане“ и думите „в т.ч.“ се заличават.
§ 163. Член 218 се изменя така:
„Чл. 218. На територията на складовете и 
предприятията се осигурява трикратен запас 
от необходимото количество пенообразувател 
за една пенна атака и от количествaта, необ-
ходими за запълване на сухите тръбопроводи 
с воден разтвор на пенообразувател.“
§ 164. В чл. 223, ал. 1, т. 2 след думата „ре-
зервоари“ се добавят думите „със сгъстени и“.
§ 165. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Лафетните струйници се 
монтират на водопроводна мрежа с необхо-
димия разход и напор, надземно на вишки и 
на технологични площадки и се осигуряват 
с водна завеса.
(2) Лафетните струйници се приспособяват 
за захранване и от подвижни пожарни помпи 
и автомобили.“
§ 166. В чл. 232, ал. 1, т. 2 след думите 
„резервоари за“ се добавя „сгъстени и“.
§ 167. В чл. 233, в табл. 22, колона 2 след 
думите „Резервоари за“ се добавя „сгъстени и“.
§ 168. В чл. 235 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 2 думите „200 m“ се заменят с 
„200 mm“.
2. В ал. 3, изречение второ съюзът „или“ се 
заменя с „и“, а думата „проектира“ се заменя 
с „проектират“.
§ 169. В чл. 236 ал. 2 се изменя така:
„(2) Електрическите уредби и инсталации 
се проектират при спазване изискванията на 
тази наредба и по реда на Наредба № 3 от 
2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 
90 и 91 от 2004 г.) и на Наредба № 1 от 2010 г. 
за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в 
сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.).“
§ 170. Член 238 се изменя така:
„Чл. 238. Помещенията, сградите, съоръже-
нията или части от тях се класифицират като 
места с определена група опасност по чл. 237 
в зависимост от прилаганите технологични 
процеси, използваните продукти и възможните