Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
Чл. 755. Bодата за захранване и допълване
на водогрейните котли отговаря на изиск-
ванията:
1. съдържание на разтворен кислород—не
повече от 0,05 mg/l;
2. обща твърдост—не повече от 0,05 mg-eq/l;
3. съдържание на диспергирани вещества—
не повече от 5 mg/l;
4. рН—от 8 до 9,5;
5. съдържание на свободен въгледвуокис—
не се допуска.
Чл. 756. Изискванията за обработката на
водата по чл. 754 и 755 се отнасят за котли с
топлинна мощност 0,51 MW и по-голяма.
Чл. 757. Водно-химическият режим на кот-
лите и топлопреносните мрежи осигурява:
1. получаване на чиста пара;
2. недопускане на отложения на соли върху
нагревните повърхности на котела;
3. предотвратяване на всякакъв вид корозия
по металните повърхности на котела от страна
на флуида.
Чл. 758. Изборът на водно-химичния режим,
на методите за обработване на подхранващата
и котловата вода, извършването на топлохими-
чески изпитвания и настройка на водоподгот-
вителните инсталации и изработването на инс-
трукция за работата на инсталацията и за вод-
но-химическия режим се извършват от лицен-
зирани от Държавния и технически надзор фи-
зически или юридически лица.
Чл. 759. Готовността за работа на водопод-
готвителната инсталация преди първоначално-
то є пускане в действие се потвърждава от акт,
съставен и подписан от нейния собственик и
физическото или юридическото лице, назначе-
но от собственика или от организацията изпъл-
нител на проекта.
Чл. 760. Обслужването на водоподготвител-
ните инсталации и водно-химическият контрол
на котли с обща техническа мощност над 4,7
MW се извършват от лица, притежаващи ква-
лификация по химическа специалност (техно-
логия на водата) и най-малко средно специално
образование.
Чл. 761. (1) В котелната централа се води
дневник за работата на водоподготвителната
инсталация и водно-химическия режим на кот-
лите, в който лаборантите вписват резулта-
тите от анализите на водата и парата, режима
на продухването на котлите и извършените
операции по обслужването на инсталацията.
Анализът на водните и парните потоци в цен-
тралата се извършва по график, съобразен с
изискванията на фирмата доставчик на основ-
ните съоръжения и утвърден от собственика
на обекта.
(2) Дневникът се проверява и подписва ежед-
невно от енергетика за безопасната работа на
котлите.
(3) При всяко спиране на котела за ремонт,
но не по-рядко от веднъж в годината се прове-
рява състоянието на вътрешните нагревни по-
върхности на котела и в дневника се записват
видът и дебелината на накипа, на утайката, на-
личието на корозия или други нарушения на
нагревните повърхности.
Чл. 762. Допустимата дебелина на накипа и
отложенията по нагревните повърхности се оп-
ределят от производителя на котлите или от
енергетика на предприятието/организацията.
Чл. 763. Водата за захранване на топло-
преносната мрежа удовлетворява следните
норми:
Температура на мрежовата
Показател
вода, °С
до 75
75—100
101—200
Максимално съдържание
0,1
0,1
0,05
на разтворeн кислород,
mg/l
Максимално съдържание
5
5
5
на диспергирани вещест-
ва, mg/l
Стойност на рН при 20 °С
6,5—8,5
6,5—8,5 6,5—8,5
Максимална карбонатна
1,5
0,7
0,7
твърдост, mg-eq/l
Свободна въглена кисе-
да няма да няма да няма
лина, mg/l
 Чл. 764. При затворени системи на топло-
снабдяване стойността на показателя рН на во-
дата за захранване на топлопреносната мрежа
може да бъде по-голяма от 8,5.
Чл. 765. В топлопреносните мрежи с директ-
но водочерпене на горещата вода добавяната
вода удовлетворява и изискванията на санитар-
ните норми по БДС за питейна вода.
Чл. 766. При приключване на отоплителния
сезон или спиране на водогрейните котли се
вземат мерки за консервиране на котлите и
мрежите.
Чл. 767. На всички участъци на пароводно-
то стопанство се монтират пробовземащи спи-
ращи органи за вода и пара с хладилници за
охлаждане на взетите проби до 30 ч 40 °С.
Чл. 768. За корекционно обработване на во-
дата в топлопреносните мрежи не се разреша-
ва използването на хидразин и токсични ре-
агенти.
Чл. 769. Реагентите за корекционно обработ-
ване на котлова и мрежова вода в топлопренос-
ните системи се прилагат на база на експертна
оценка от лицензирани лица, съдържаща инфор-
мация за състава и инградиентните данни за тях-
ната токсичност, опасност от възпламеняване,
съхраняване, екологична съвместимост и др. в
съответствие с действащата нормативна уредба.