Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
Чл. 298. За осигуряване на най-икономичен
режим на работа на електрическата мрежа и за
поддържане на нивото на напрежението се из-
ползва автоматично регулиране на мощността
на кондензаторната уредба чрез включване и
изключване на цялата уредба или на отделни
нейни секции.
Чл. 299. (1) Монтирането на устройство за
автоматично регулиране на мощността на кон-
дензаторните батерии с мощност над 150 kVAr
е задължително.
(2) На кондензаторните батерии с мощност
до 100 kVAr се монтира един амперметър, а над
100 kVAr—три амперметъра.
Чл. 300. Временно до монтирането на уст-
ройство за автоматично регулиране на мощност-
та се допуска ръчно включване и изключване
на кондензаторните батерии или на отделни
техни секции от дежурния персонал по график,
изготвен от енергетика на предприятието и
съгласуван с преносното/разпределителното
предприятие.
Чл. 301. (1) Забранява се работата на кон-
дензаторните уредби в предприятия, работещи
на две смени през нощните часове и в празнич-
ните и почивните дни, а на три смени—в почив-
ните дни.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за пред-
приятия с непрекъснат работен цикъл.
Чл. 302. (1) За икономия на електрическа
енергия се препоръчва кондензаторните уред-
би за напрежения над 1000 V да работят без
постоянно включени разрядни съпротивления,
а с автоматично присъединяване на послед-
ните в момента на изключване на конденза-
торите.
(2) Когато за секциониране на кондензатор-
ните батерии се използват комутационни апа-
рати за изключване на отделните им секции под
напрежение, на всяка секция се монтират ком-
плект разрядни съпротивления.
(3) Не се изисква външни разрядни съпро-
тивления за кондензатори с вградени разрядни
съпротивления.
Чл. 303. (1) Забранява се включването и из-
ключването на кондензаторни уредби за напре-
жение над 1000 V посредством разединители.
(2) Всички операции по включването и из-
ключването на кондензаторните батерии се из-
вършват в съответствие с изискванията на на-
редбата и на нормативните актове по безопас-
ност и здраве на труда при експлоатацията на
електрически уредби и съоръжения.
(3) Преди изключване на кондензаторната
уредба чрез външен оглед се установява из-
правността на разрядното устройство.
Чл. 304. Забранява се извършването на как-
вито и да е работи, при които е възможно допи-
ране до тоководещи части на изключена кон-
дензаторна уредба, включително контролно
разреждане на кондензаторите, независимо от
наличието на общи разрядни съпротивления
към кондензаторната батерия, до изпълнение-
то на общите изисквания за безопасност и здра-
ве при работа.
Чл. 305. (1) Контролно разреждане на кон-
дензаторите се извършва с метален прът, здра-
во закрепен към изолираща щанга.
(2) Изолационните и защитните качества на
щангата са еднакви с качествата на щангите за
оперативни превключвания в уредбите със съ-
щото номинално напрежение, каквото е напре-
жението на кондензаторната уредба.
Чл. 306. Изгорелите или неизправните пред-
пазители се подменят при изключена конден-
заторна батерия и след контролно разреждане
на всички кондензатори на батерията с разреж-
даща щанга.
Чл. 307. (1) При индивидуална защита кон-
тролното разреждане се извършва чрез после-
дователно свързване накъсо на изводите на
всеки кондензатор от батерията.
(2) При групова защита се извършва разреж-
дане на всяка група кондензатори, а при една
обща защита се свързват накъсо общите шини
на батерията.
Чл. 308. (1) При повторно автоматично из-
ключване на кондензаторната уредба включва-
не на кондензаторите се разрешава само след
отстраняване на причината, предизвикала из-
ключването.
(2) Повторно включване на кондензаторна
батерия за напрежение 660 V и по-ниско се до-
пуска след не по-малко от 5 min и при условие,
че остатъчното напрежение на батерията е не
по-високо от 50 V.
Чл. 309. (1) Огледите без изключване на
кондензаторните уредби с напрежение до и над
1000 V се извършват с периодичност, установе-
на от местни инструкции, но най-малко:
1. един път на месец—за уредби с мощност
под 500 kVAr;
2. един път на 10 дни—за уредби с мощност
над 500 kVAr.
(2) По време на огледа на кондензаторната
уредба се проверяват:
1. изправността на предпазните огради, със-
тоянието на ключалките, липсата на странич-
ни предмети;
2. липсата на прах, замърсявания, пукнати-
ни в изолаторите;
3. температурата на околния въздух;
4. липсата на подувания на стените на корпу-
сите на кондензаторите и следи от изтичане на
кондензаторно масло; наличието на маслени
петна не може да бъде причина за снемане от
експлоатация на тези кондензатори;
5. целостта на стопяемите вложки (чрез вън-
шен оглед на предпазителите от открит тип);
6. стойността на тока и равномерността на
натоварването на отделните фази на конденза-
торната батерия;