Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 565. (1) Pегулаторите на налягане на
маслото (уплътняващо, притискащо, компен-
сиращо) в маслената система за уплътняване
на вала на генератора се поддържат постоян-
но включени.
(2) Спирателната арматура на маслената
система е пломбирана в работно положение.
Чл. 566. (1) Генераторите се включват в па-
ралелна работа към електроенергийната сис-
тема по метода на точната синхронизация.
(2) При използване на точната синхрониза-
ция се въвежда блокировката за несинхронно
включване.
(3) Допуска се включване в паралел по ме-
тода на самосинхронизация, ако това е предви-
дено в техническите условия на доставка и е
съгласувано с оператора на преносната/разпре-
делителната мрежа.
(4) Разрешава се при ликвидиране на аварии
да се включат по метода на самосинхронизация
турбогенератори с мощност до 220 MW вклю-
чително и всички хидрогенератори, ако това е
предвидено в Инструкцията за ликвидиране на
аварии в електроенергийната система.
Чл. 567. Разрешава се генераторите да се
включват в паралел без преглед и ревизия след
внезапно разтоварване (хвърляне на товара) и
последвало изключване на турбината, ако това
не е било съпроводено с повреди по нея или с
неправилна работа на регулиращата є система.
Чл. 568. (1) Скоростта на повишаване на
напрежението на генераторите и синхронните
компенсатори не се ограничава.
(2) Скоростта на повишаване и промяна на
активния товар на всички генератори се опре-
деля от условията на работа на турбините или
котлоагрегатите.
(3) Скоростта на изменение на реактивния
товар е, както следва:
1. за генератори и синхронни компенсатори
с косвено охлаждане на намотките, турбогене-
ратори на газотурбинни инсталации, както и на
хидрогенератори с непосредствено охлаждане
на намотките—без ограничение;
2. за турбогенератори с непосредствено ох-
лаждане на намотките в нормални режими тя
не може да бъде по-голяма от скоростта на
нарастване на активния товар, а в аварийни
условия тя не се ограничава.
(4) Не се допуска възбуждане на генератори
с водно охлаждане на намотките при липса на
циркулираща вода в тях.
Чл. 569. (1) Обявената (номиналната) мощ-
ност на генераторите/компенсаторите при обя-
вен (номинален) коефициент на мощността
трябва да се запазва при отклонение на напре-
жението до ±5 на сто.
(2) За всички турбогенератори с мощност
30 MW и повече и за всички турбогенератори
на газотурбинни и паро-газови инсталации обя-
вената мощност трябва да се запазва при ед-
новременно отклонение на напрежението до
±5 на сто и честотата до ±2,5 на сто, ако при
работа с повишено напрежение и понижена
честота сумата от абсолютните стойности на
отклоненията на напрежението и честотата не
превишава 6 на сто в случаите, когато в стан-
дартите за различните типове машини не са
указани други стойности.
(3) Най-големият ток на ротора, получен при
условията на ал. 1, се допуска продължително
време при работа с обявени параметри на ох-
лаждащата среда.
(4) В случай на продължителна работа на
турбогенераторите с максимална мощност по-
лученият най-голям ток на ротора при откло-
нение на напрежението до ±5 на сто се допуска
за продължителен период само при отговаря-
щи за това параметри на охлаждане.
(5) За всички генератори и синхронни ком-
пенсатори най-голямото работно напрежение
не трябва да превишава 110 на сто от номинал-
ното. При напрежение, по-високо от 105 на сто
от номиналното, допустимата пълна мощност
на генератора/синхронния компенсатор се оп-
ределя в съответствие със заводските инструк-
ции или по резултати от изпитвания.
(6) При напрежение на генератора/синхрон-
ния компенсатор, по-ниско от 95 на сто от но-
миналното, токът на статора не може да преви-
шава 105 на сто от продължително допустимия
при дадените параметри на охлаждане.
Чл. 570. (1) Забранява се продължителното
претоварване на генератори и синхронни ком-
пенсатори по ток над допустимия за дадените
температура и налягане на охлаждащата среда.
(2) В аварийни условия генераторите/синх-
ронните компенсатори могат да се претоварват
за кратко време по ток на статора и ротора
съгласно заводските инструкции и технически-
те условия на доставка. Ако в тях съответните
указания липсват, при авария в електроенер-
гийната система се допуска кратковременно пре-
товарване на генераторите и синхронните ком-
пенсатори по ток на статора, отнесен към но-
миналния, както следва:
Продължителност
С косвено
С директно
на претоварването
охлаждане на
охлаждане на
в min, не повече от
намотката
намотката
на статора
на статора
с вода
с водо-
род
60
1,10
1,10
—
15
1,15
1,15
—
10
—
—
1,10
6
1,20
1,20
1,15
5
1,25
1,25
—
4
1,30
1,30
1,20
3
1,40
1,35
1,25
2
1,50
1,40
1,30
1
2,00
1,50
1,50
(3) Допустимото претоварване по ток на
възбуждане на генераторите и синхронните
компенсатори с индиректно охлаждане на на-
мотките се определя от допустимото претовар-
ване на статора.
(4) За турбогенератори с директно водородно
или водно охлаждане на роторната намотка до-
пустимото претоварване по ток на възбуждане-
то се определя от кратността на тока, отнесен