Държавен вестник, бр. 73, 2011 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  73
4.1.3 За всички отвори на защитените поме­
щения, които могат да пропускат въздух или да 
позволят да изтече газта от защитеното поме­
щение, се осигуряват средства за затваряне от 
външната страна.
4.1.4 Във всяко помещение, в което обикнове­
но персоналът работи или до което има достъп, 
се осигурява автоматична звукова сигнализа­
ция за предупреждение за освобождаването 
на пожарогасително вещество в помещението. 
Сигнализацията е активна за определен период 
преди освобождаването на веществото.
4.1.5 Средствата за контрол на всяка стацио­
нарна газова пожарогасителна система са лесно­
достъпни и лесно се задействат и са групирани 
заедно на колкото е възможно по-малко места, 
които е слабо вероятно да бъдат изолирани от 
пожар в защитеното помещение. На всяко място 
са разположени ясни инструкции за експлоата­
цията на системата по отношение безопасността 
на персонала.
4.1.6 Не се допуска автоматично освобождава­
не на пожарогасителния агент, освен когато това 
се разрешава по отношение на инсталираните 
локални автоматични отделения, поставени в 
допълнение и независими от всички необходими 
стационарни противопожарни системи, в машин­
ното отделение, над оборудване с висок риск от 
запалване или в затворени пространства към 
машинното отделение с висок риск от запалване.
4.1.7 Когато противопожарното вещество пред­
пазва повече от едно помещение, количеството 
на наличното вещество не е повече от най-го­
лямото количество, необходимо за защитата на 
всяко така защитено помещение.
4.1.8. Освен ако не е указано друго, контейне­
рите под налягане за съхраняване на пожарога­
сителния агент се разполагат извън защитените 
помещения в съответствие с точка 4.1.11 по-долу.
4.1.9 Осигуряват се средства на екипажа или 
наземния персонал за безопасно проверяване на 
количествата вещества в контейнерите.
4.1.10 Контейнерите за съхраняване на по­
жарогасителните агенти и свързаните с тях 
компоненти под налягане се изграждат в съ­
ответствие с необходимата практика, като се 
отчита местонахождението им и максималните 
температури на околната среда, които могат да 
се очакват по време на работата им.
4.1.11 Когато пожарогасителният агент се 
съхранява извън защитено помещение, той се 
съхранява в помещение, което е разположено на 
безопасно и леснодостъпно добре проветрявано 
място. Всеки достъп до такова помещение за 
съхранение е желателно да става от открита 
палуба и при всички случаи да е отделен от 
защитеното помещение.
Вратите за достъп се отварят навън, като вер­
тикалните прегради и палубите с врати и други 
средства за затваряне на отворите в тях, които 
съставляват разделенията между тези помещения 
и прилежащите към тях затворени помещения, 
са херметично отделени. С цел прилагане на 
таблиците за противопожарна цялост на верти­
калните прегради и палубите на Глава II-2/Б/4 
или II-2/Б/5, според случая, тези помещения за 
съхранение се считат за пунктове за управление.
4.1.12 Не се допуска използването на пожа­
рогасителен агент, което само по себе си или 
при предполагаеми работни условия изпуска 
токсични газове в такива количества, които да 
застрашат хората, или да изпуска газове, които са 
вредни за околната среда, в пожарогасителните 
системи на борда на нови кораби и в такива нови 
инсталации на борда на съществуващи кораби.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПО­
СТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.1.13 Стационарните газови системи за по­
тушаване на пожар отговарят на изискванията 
на Кодекса за системата за противопожарна 
безопасност.
4.1.14 За всички отвори на защитените поме­
щения, които могат да пропускат въздух или да 
позволят да изтече газът от защитеното поме­
щение, се осигуряват средства за затваряне от 
външната страна.
4.1.15 Когато пожарогасителният агент се 
съхранява извън защитеното помещение, той 
се складира в помещение, което е разположено 
зад предната първа носова непроницаема пре­
града и не се използва за никакви други цели. 
Всеки достъп до такова помещение за съхране­
ние е желателно да става от открита палуба и 
при всички случаи да е отделен от защитеното 
помещение. Когато мястото за съхранение се 
намира под палубата, то е разположено една 
палуба под откритата палуба и има директен 
достъп по стълба или подвижна стълба от от­
критата палуба.
Помещенията, които са разположени под 
палубата, или помещенията, до които няма 
достъп откъм откритата палуба, се оборудват с 
електрическа вентилационна система, пригодена 
да изсмуква замърсения въздух от дъното на 
помещението с капацитет, който осигурява най-
малко 6 въздухообмена на час. Вратите за достъп 
се отварят навън, като вертикалните прегради и 
палубите с врати и други средства за затваряне на 
отворите в тях, които съставляват разделенията 
между тези помещения и прилежащите към тях 
затворени помещения, са херметично отделени. 
С цел прилагане на таблици 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 в 
част Б на настоящата глава тези помещения за 
съхранение се считат за пунктове за управление 
на пожара.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
4.1.16 Когато обемът на свободния въздух, 
съдържащ се във въздушните приемници на 
всяко помещение, е такъв, че ако бъде освободен 
в такова помещение в случай на пожар, такова 
освобождаване на въздух в това пространство 
би засегнало сериозно ефикасността на стацио­
нарната противопожарна система, се осигурява 
допълнително количество пожарогасителен агент.