Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 23

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
(3) За случаите, при които не са нормирани 
национални стойности за средно денонощно 
потребление на гореща вода за битови нужди, 
изчисленията се извършват със стойности по 
подразбиране от таблица 8 съгласно БДС EN 
12831-3.
Таблица 8
Стойности за изчисляване на нуждите от би­
това гореща вода на ден 
Тип на сградата
Литри вода за битови 
нужди на човек на ден
Жилищни сгради (стан­
дартно жилище)
25 – 60
Жилищни сгради (лук­
созни жилища)
60 – 100
Еднофамилни къщи
40 – 70
Апартаментни жилища
25 – 30
(4) Изчисленията по ал. 1 се извършват с 
температура на горещата вода не по-малка 
от 55 оС и с температура на смесената вода в 
местата на потребление съгласно Наредба № 4 
от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане 
и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации. Когато няма 
други данни, температурата на студената вода 
се приема 10 оС.
(5) При системи за БГВ с топлинен акуму­
латор (резервоари за гореща вода) се отчитат 
и топлинните загуби в режим на готовност 
съгласно таблица 9.
Таблица 9
Топлинни загуби в режим на готовност на ре­
зервоари за битова гореща вода
Брутен обем на съх­
ранение в литри 
Загуби в режим на го­
товност qsb,sto в kWh/ден
≤ 5 
0,35
30
0,60
50
0,78
80
0,98
100
1,10
120
1,20
150
1,35
200
1,56
300
1,91
400
2,20
500
2,46
600
2,69
800
3,11
1000
3,48
1250
3,89
1500
4,26
2000
4,92
(6) Количеството топлина от преобразуване 
на слънчевата енергия при загряване на вода 
за битови нужди се изчислява по метода в 
приложение № 7.
Раздел III
Специфични изисквания към показатели за 
енергийни характеристики, свързани с енер­
гопотреблението на системите за осветление 
и енергопотреблението на уредите, потребя­
ващи енергия 
Чл. 43. Енергийната характеристика 
„потребление на енергия за осветление“ се 
изразява с числовия индикатор за енергия 
за осветление LENI (Lighting Energy Numeric 
Indicator (LENI), изразен в kWh/m2.годишно. 
Чл. 44. За целите на наредбата LENI се 
определя по методите съгласно БДС EN 
15193-1+A1 „Енергийни характеристики на 
сгради. Енергийни изисквания за освет­
ление. Част 1: Спецификации, модул М9“ 
при спазване на нормите за осветеност на 
пространствата. 
Чл. 45. (1) Потреблението на електри­
чество на уреди, които се намират в клима­
тизирания обем на сграда и извън него, се 
включва в енергийния баланс на сградата 
и е компонент от годишното енергийно 
потребление на сградата. Оценява се по 
енергиен показател „обща специфична 
електрическа мощност“, който се определя 
като среднопретеглена едновременна мощ­
ност, отнесена към един квадратен метър 
от климатизираната площ на сградата (W/
m2) и работния режим на сградата в часа/
седмично.
(2) При нови сгради показателят по ал. 1 
се изчислява въз основа на стойностите на 
среднопретегленото годишно потребление 
на енергия на уреди, приети за целите 
на изчисленията като референтни уреди. 
Стойностите на среднопретегленото го­
дишно потребление на референтните уреди 
се избират от продуктова информация за 
уреди, попадащи в обхвата на делегираните 
регламенти, съгласно Наредба за енергий­
ното етикетиране на продукти, свързани с 
енергопотреблението (ДВ, бр. 75 от 2020 г.) 
или от продуктова информация за екви­
валентни продукти, които отговарят на 
изискванията за екопроектиране и/или на 
изискванията за пускането им на пазара 
съгласно Закона за техническите изисквания 
към продуктите (ЗТИП). 
(3) При съществуваща сграда показателят 
по ал. 1 се изчислява по данни от заснема­
не в процеса на обследване за енергийна 
ефективност на сградата с отчитане времето 
на работа на всеки от наличните уреди и 
въз основа на наличната продуктова ин­
формация.