Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 23

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Чл. 268. (1) Прегледи на трансформаторите
без изключване на напрежението се извършват:
1. в уредби с постоянен дежурен персонал—
1 път на денонощие;
2. в уредби без постоянен дежурен персонал—
1 път на месец, а в трансформаторните посто-
ве—1 път на 3 месеца.
(2) В зависимост от конкретните условия,
конструкции и състояние на трансформатори-
те посочената периодичност на прегледите на
трансформаторите без изключване може да бъде
изменяна от отговорника за техническата екс-
плоатация на енергийното стопанство на пред-
приятието (организацията).
(3) Извънредни прегледи на трансформато-
рите се извършват:
1. при рязко изменение на температурата на
околния въздух;
2. при всяко изключване на трансформато-
рите от действието на газовата или диференци-
алната защита.
(4) При огледите на трансформаторите тряб-
ва да бъдат проверени:
1. показанията на термометрите и мано-
метрите;
2. състоянието на казаните на трансформа-
торите—да няма теч на маслото, нивото на
маслото в разширителя да съответства на окол-
ната температура;
3. състоянието на маслоохлаждащите и мас-
лосборните устройства, състоянието на изо-
латорите;
4. състоянието на шините и кабелите—да
няма нагряване на контактните съединения,
установено по визуален път;
5. изправността на сигнализацията и на пред-
пазителите;
6. състоянието на заземителните проводници;
7. състоянието на маслопречистващите уст-
ройства (при непрекъснато регенериране на
маслото), термосифонните филтри и влагопог-
лъщащите устройства;
8. състоянието на трансформаторните по-
мещения.
Чл. 269. (1) Текущите ремонти с изключва-
не се извършват:
1. на трансформаторите в централните раз-
пределителни подстанции—по местни инструк-
ции, но най-малко 1 път на година;
2. на трансформаторите, монтирани в зони
със силно замърсяване—по местна инструкция;
3. на всички останали трансформатори—по
необходимост, но най-малко 1 път на 3 години.
(2) На трансформаторите, които имат прев-
ключватели на намотките за регулиране на
напрежението под товар, се извършват извън-
редни ремонти на регулиращото устройство след
определен брой превключвания в съответствие
с изискванията на заводската инструкция.
Чл. 270. Основни ремонти с преглед на маг-
нитопровода се извършват:
1. на трансформаторите в подстанциите—
първия път не по-късно от 6 години след
включването им в експлоатация, а след това—
според необходимостта в зависимост от ре-
зултатите от измерванията и състоянието на
трансформатора, в срокове, определени от
лицата, които отговарят за енергийното сто-
панство на предприятието;
2. на останалите трансформатори—съобраз-
но резултатите от измерванията.
Чл. 271. Трансформаторите трябва да се из-
ключват при констатиране на:
1. силен неравномерен шум и пукане вътре в
трансформатора;
2. ненормално и постоянно нарастване на
загряването на трансформатора при нормално
натоварване и охлаждане;
3. изхвърляне на масло от разширителя или
разкъсване на диафрагмата на изпускателна-
та тръба;
4. изтичане на масло, което е причинило
понижаване на нивото под граничното ниво на
маслото при температура ­20 °С;
5. спешна необходимост да се замени масло-
то, установена чрез лабораторен анализ.
Чл. 272. Предприятията, които експлоати-
рат маслонапълнени електросъоръжения, тряб-
ва да поддържат запас от електроизолационно
масло в обем, равен най-малко на 110 на сто от
обема на маслото в съоръжението с най-голямо
количество масло.
Чл. 273. Намиращото се в експлоатация изо-
лационно масло трябва да се подлага на лабо-
раторни изпитвания:
1. най-малко 1 път на 3 години—за трансфор-
маторите, работещи с термосифонни филтри;
2. след основен ремонт на трансформатори-
те и апаратите;
3. един път в годината—за трансформатори-
те, работещи без термосифонни филтри.
Чл. 274. Извънредни проби за определяне на
пламната температура на маслото се вземат от
трансформаторите при всяко откриване на го-
рящ газ в газовото реле.
Чл. 275. Проби от маслото не се вземат от
измервателни трансформатори за напрежение до
20 kV и от силови трансформатори с мощност до
63 kVА и напрежение от 10 kV включително, като
маслото им се заменя въз основа на резултатите
от профилактичните изпитвания на изолацията.
Чл. 276. Непосредствено след наливането му
новото или регенерираното сухо електроизола-
ционно масло трябва да отговаря на изисквани-
ята на съответните стандарти по киселинно
число, реакция на водния разтвор и съдържа-
ние на механични примеси, а също и да има
пробивно напрежение не по-ниско от:
1. 25 kV—за съоръжения с номинално на-
прежение до 10 kV вкл.;
2. 30 kV—за съоръжения с номинално на-
прежение 20 kV;
3. 40 kV—за съоръжения с номинално на-
прежение 110 kV и 220 kV.
Чл. 277. Електроизолационното масло, кое-
то се намира в експлоатация, в общия случай
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. киселинното му число да не бъде по-голя-
мо от 0,25 mg КОН;
2. реакцията на водния разтвор да бъде неут-
рална; допуска се съдържанието на водоразтво-
рими киселини да не надвишава 0,01 mg КОН
(0,03 mg КОН за трансформатори до 630 kVА);